G2G CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FRANCE. 



assure une circulation d'air Irùs-aclive, évaluéc^approxi- 

 mativenient à deux cents mètres cubes à l'iieure : selon 

 qu'on ouvre plus ou moins les registres de ces deux espèces 

 d'orifices, la température s'élève ou s'abaisse. Une dis- 

 tance de 1 1'"25 sépare l'ouverture par laquelle arrive l'air 

 chaud de l'extrémité supérieure de la cheminée par la- 

 quelle il s'échappe. Le thermomètre placé à ces deux 

 points extrêmes accuse une différence de 40°, d'oij il ré- 

 sulte que l'air chaud perd dans son parcours environ 

 un degré par mètre; chaque cabinet ayant S^SO de hau- 

 teur, la différence de température entre sa partie infé- 

 rieure et sa partie supérieure serait donc de 2 degrés 

 50, et la hauteur d'un homme assis étant en moyenne de 

 \^20, il n'y aurait à la rigueur, entre latempérature de la 

 tête etccUe des pieds, qu'une différence insignifiante d'un 

 degré. Mais il est à remarquer que les cheminées d'appel 

 étant beaucoup plus larges au-dessus de l'étuve , l'air y 

 circule moins vite et s'y refroidit plus vite que tout à fait 

 au point d'arrivée de l'air chaud, où cette circulation est 

 excessivement rapide. 



On peut donc considérer la température des différentes 

 latitudes de chaque cabinet comme parfaitement uni- 

 forme. 



Un autre avantage de la disposition que j'ai donnée à 

 mon appareil, consiste à pouvoir chauffer chaque compar- 

 timent à des températures très-différentes. 



Ainsi, je chauffe constamment quatre cabinets : j'en ai 

 un à 60 ou 65", un autre à 70 ou 75°, un troisième 

 à 8.>°, et le quatrième, de 90 à 100". Tous les appareil-^ 

 construits depuis lors, sur le modèle ou sur les indications 

 du mien, ne remplissent aucune de ces conditions essen- 

 tielles. Quelle que soit la température administrée, l'effe' 



