( 372 ) 



der hc^zw.inr anii, liieriu bestaande, dat liet wol eens ge- 

 beurd was dat up uitgestrekte gebouwen, die wel van af- 

 leiders waren voorzien, maar 7,ij(i, dat deze te ver uiteen 

 geplaatst waren, do bliksem tussclien twee afleiders was in- 

 gevallen. 



Hij achtte daarom het stelsel van den Arehitect — meer 

 afleiders van geringere afmetingen — en veiliger en meer 

 uitvoerbaar. 



Hij vereenigde zieh voorts geheel met het gevoelen van 

 den A.rchitect, ten aanzien vaji het min raadzame van de 

 voorgestelde verbinding der atieiders met de stoom- en de 

 gazpijpen; terwijl hij eindelijk de door den Architect ge- 

 stelde vraag in dezen zin beantwoordde, dat do loodon nok- 

 ken en goten en de zinken atleipijpcn niet met de aflei- 

 ders iji verband gebragt moesten worden, maar wel de to- 

 renklok. 



De uitvoering van het door den Hoofd-Ingenieur goed- 

 gekeurde systeem van den Architect, zou omstreeks/ 2800 

 kosten. 



Het is voor ons in dezen stand vaii zaken moeljelijk 

 een besluit te nemen. 



Vooreerst is het de vraag : of het stellen van bliksem- 

 afleiders op zulk een gebouw als ileerenberc/, inderdaad 

 noodig te achten is. Wel is waar, is het nut or van, door 

 geen van de geraadpleegde deskundige personen in twijfel 

 getrokken; maar bij ons is toch, vooral met het oog op 

 de aanzienlijke som, die er in elk geval aan besteed zou 

 moeten worden, de vraag gerezen, of het aanwenden van 

 dit voorbehoedmiddel van zoo overwegend belang is, dat wij 

 ons geregtigd kunnen achten daartoe eene voordragt te doen. 



]\Iaar gesteld dat deze vraag toestenmiend moet beant- 

 woord worden, dan komt het er in de tweede plaats op 

 uan, te weten: welke van de beide stelsels, die ons zij u aan- 

 bevolen, de voorkeur verdient. 



