( 1« ) 



!c niur, dans Ic coiu Ie plus rapproclié de Tun des con- 

 ducteurs. Au moment de Fexplosion ou a cru voir Ie 

 tonnerre entrer par Ia porte qui donne sur la place *), 

 passer entre les jambes des personnes présentes, sans tou- 

 tefois en blesser aucune, et venir éclater en une grande 

 flamrae contre les barres de fer, marchant ainsi directement 

 vers l'un des puits f). Cet éclat a été accompagné d'un 

 Ijruit semblable a celui qu'on pourrait produire en frappant 

 1'une des barres avec un gros marteau. Une minute après 

 cette première explosion, est survenu Ie second coup de ton- 

 nerre: la matière électrique a encoro fait irruption dans Ie 

 même atelier; mais cette fois on n'a pu savoir par oü elle 

 était venue." 



Omtrent de waarschijnlijke oorzaken dezer zijdelingsche 

 werking, zegt de Heer faegeadd verder: 



//Derrière Tatelier du ferblantier,. a coté même des deux 

 conducteurs qui viennent se joindre a l'orifice du puits, 

 on avait rassemblé une grande quantité de plomb et de fer, 

 du poids d'environ 2000 kilogrammes, provenant des peti- 

 tes toitures de la nef cpe 1'on reconvre en cuivre dans ce 

 moment. Ces pièces métalliques étaient entassées les unes 

 sur les autres, comme une pile de bois, et présentaient un 

 volume apparent d'environ 2 mètres cubes. 



Très-probablement quelques-unes des feuilles de plomb 

 tonchaient Ie conducteur; mais il nous a été impossible de 

 vérifier ce fait : h notre arrivée les ouvriers en avaient déja 

 enlevé une bonne partie, pour déblayer Torifiee du puits. 

 En admettant Ie contact, on voit que cette grande surface 

 métallique étrangère a pu soustraire une partie du courant 

 a, sa direction principale et Ie verser sur les conducteurs 

 extérieurs les plus rapprochés. Les masses de fer-blano, de 



*) Deze plaats was aan de tegenovergestelde zijde ran den toren, 

 t) Er waren nog twee andere putten yoor twee op de kerk geplaatste 

 afleiders. 



