DANS LES TUYAUX. 275 
différents points du diamètre. Des expériences ont été faites sur les 
conduites en fonte de 
07,188, 0%,2432, 0%,2447, o",297 el 0",50. 
Le tuyau 0",2432 était recouvert de dépôts, le tuyau 0",2447 
n’était que le précédent nettoyé. 
L'appareil (pl. IV, fig. 1) se composait d’un tube creux AB 
en cuivre, de 0",005 de diamètre, au milieu duquel était soudé 
un tube C de même diamètre, percé à l'extrémité d'un trou 
de 1 à 2 millimètres de diamètre. En D avait été ajustée une 
tringle en fer dans une position parallèle au tube C, afin qu'on 
pôt toujours placer ce tube parallèlement à l'axe de la conduite. 
La tige AB traversait deux stafing-box en cuivre adaptés au- 
dessus et au-dessous du tuyau, et pouvait se mouvoir de ma- 
nière à faire monter ou baisser le point C pour le placer au centre, 
au tiers, aux deux tiers du rayon, etc. Pour obtenir ces différentes 
positions, on descendaït le point C en E”, et l’on mesurait la dis- 
tance JD; on remontait C en E, et l’on mesurait de nouveau la 
distance JD; la différence entre les deux quantités trouvées don- 
nait le diamètre EE. En divisant ce diamètre par 6, on obtenait 
un quotient qu'il suffisait d'ajouter une fois, deux fois, ete. à la 
première distance, pour savoir à quelle hauteur il fallait placer la 
tringle D au-dessus du point J pour que le tube C prit l’une des 
positions indiquées ci-dessus. L’extrémité À du tube en cuivre 
était seulement fermée par une cheville mobile, afin que l’on eût 
la possibilité de permettre à l'air de s'échapper, et qu'on fût en 
mesure de vérifier à chaque instant si l'appareil fonctionnait bien, 
si le trou d'introduction C n’était pas bouché par des corps légers 
entrainés par l’eau, ce qui arrivait souvent. Pour que le point C 
püt bien affleurer la paroi, un petit vide avait été pratiqué à la 
partie inférieure des stuffing-box, en E et E'. Au point B était un 
robinet d'arrêt; de B en F (pl. IV, fig. 2, 3 et 4) une conduite en 
plomb de 0”,0 1 de diamètre, et assez flexible pour permettre de faire 
monter et descendre l'appareil, menaït l’eau dans un tube en verre 
FG de 0",03-environ de diamètre placé sur une échelle graduée. 
EH 
