+D'ES-:$.C1E-N C-E S 157 
plus haut de 1 pouce + que fe bout AN de fortie de conduite 
au Réfervoir du Château d'Eau où elles fe déchargent à 
gueule bée; d'où l'on voit que lorfque ces foupapes fe trou- 
vent chargées de 12 pieds de hauteur d’eau comme pour 
exemple de toute la hauteur CB, alors lon peut dire que 
Veau qui fort par cette gueule bée N eft chargée de 1 2 pieds 
æ pouce +, & c'eft avec cette charge d'eau que nous avons 
fait les expériences fuivantes. 
IL faut encore remarquer que le Réfervoir O PQ R du 
Château d'Eau ayant fon fond PQ chargé de 7 pieds de 
hauteur d'eau, contient 34880 pieds cubiques, où 43 60 
muids, mefure de Paris, chacun de 288 pintes de celles de 
48 pouces cubiques. 
Avec ces connoiffances, nous avons laiflé couler l’eau par 
cette conduite de 18 pouces de diametre, & elle à fourni 
dans le Réfervoir du Château d'Eau 10 pouces de hauteur 
d'eau, ou $ 19 muids + en 1 2 minutes de temps, ce qui 
fait 43 muids +62, ou 1245 6 pintes 2 par minute, ayant 
toüjours la même charge de 1 2 pieds 1 pouce +. 
Ainfr divifant cette quantité 1245 6 pintes 2% par 13 
pintes + qui, felon ce que nous avons établi, eft {a dépenfe 
d’un pouce d’eau par minute, nous aurons au quotient 934 
2 
pouces fe, cette fraction étant à -$- près 22: de pouces, 
ou 3 0 lignes d'eau. 
Nous aurons donc 9 34 pouces 3 0 lignes pour la dépenfe 
de nôtre conduite de 1 8 pouces à gueule bée fous une charge 
de 12 pieds 1 pouce +. 
Enfuite la fuperficie d’eau reftant toûjours la même en 2, 
at quarré des foupapes de la butte de Montboron, l'ona 
ouvert la foupape de 2 pieds qui appartient à nôtre conduite 
de 18 pouces, & enfemble les trois foupapes de 1 8 pouces 
qui appartiennent aux trois conduites d’un pied de diametre 
chacune ; & ces quatre foupapes étant toutes ouvertes dans 
de même inftant, ces quatre conduites ont fourni dans le 
Réfgvoir du Château d'Eau 9 pouces de hauteur d’eau, ou 
* 467 muidsz en_6 minutes de temps, ce qui fait à ces quatre 
V il 
