162 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE 
23 pouces, qui eft toute la quantité que l'on peut avoir par 
cette conduite. 
Une chofe à remarquer, c'eft que les $ ou 6 derniéres 
heures qu'on attendit avant que d’avoir le plus grand écoule- 
ment d'eau, ou fa plus grande dépenfe de cette conduite, fe 
paflerent à l'évacuation de bouffées de vent , de flocons d'air 
& d'eau, & de filets d’eau, qui tantôt couloient & tantôt ne 
couloient plus, ce qui fait encore voir que l'air eft d'un grand 
obftacle dans les conduites. | 
REMARQUE. 
Si l'eau n'avoit point de difficulté à paffer dans les tuyaux 
de conduite, fa dépenfe feroit comme la racine des charges; 
mais lorfqu'elle trouve de la difficulté à couler dans fes 
conduites, la force qu’elle a pour vaincre cette difficulté ef 
comme la charge même : il faut donc fçavoir quelle eft la 
réfiftance abfoluë que l'eau trouve à circuler, tant à caufe de 
fon adhérence aux parois de fes conduites, qu'à caufe des 
autres obftacles différents quelconques; & fi Peau eft fr long- 
temps avant que de fortir par l'autre bout de fa conduite, 
comme nous le venons de remarquer dans la conduite de 
Roquencour, cela peut arriver par plufieurs raifons, comme 
nous allons le voir. 
FÉNGOUIR EU UV LL 
Il peut arriver que de l'eau qui eft dans la conduite de- 
puis À jufqu'en G foit en équilibre & en repos dans cette 
fituation , puifque À & G font deux points que Fon fuppofe 
de niveau. 
Ainfi l'eau du Réfervoir Æ qui eft deftinée pour fortir à 
gueule bée par l'ouverture Æ fera obligée de forcer tous les 
embarras intermédiaires, c'eft-à-dire, que pour cela il faudra 
que la charge ÆA de cette eau depuis À jufqu'en Æ foit 
fufifante, 
1.0 Pour furmonter Ja colomne d'eau F G qui lui réfifle 
en partie, 
