y 



4l2 RAPPORT DE LA MESnRE APPELEE POUCE DE FONTAINIER 



bution : quant aux eaux à concéder en grandes masses pour 

 les irrigations, le mouvement des machines, le nettoiement 

 des rues et des cloaques , etc. , on a d'autres moyens de les 

 distribuer dans des proportions données ; mais les quantités 

 de ces eaux concédées doivent toujours se rapporter à l'unité 

 fondamentale. 



§ IL 



Du Pouce de fontainier; défauts de ce type de mesure; 

 évaluation de son produit absolu. 



Le pouce d'eau ou pouce de fontainier, considéré quant 

 au moyen mécanique de l'obtenir immédiatement, est la 

 quantité d'eau que fournit un orifice circulaire d'un pouce 

 de diamètre , percé dans une paroi verticale , avec une charge 

 d'eau de 7 lignes sur le centre, ou d'une ligne sur le sommet 

 ou point culminant de l'orifice. 



Un premier vice très -grave de ce type de mesure est de 

 laisser la longueur de l'ajutage ou l'épaisseur de la paroi ab- 

 solument indéterminée; ainsi, en perçant les trous d'un 

 pouce de diamètre dans une planche de métal de 2 ou 3 lignes 

 d'épaisseur, ou dans une planche de bois de 12 ou i5 lignes, 

 on doit avoir et l'on a en effet des produits différens. Un 

 autre vice non moins fâcheux est la petitesse de la charge, 

 soit sur le centre, soit sur le point culminant, qu'il est presque 

 impossible de régler à sa juste valeur, et qui cependant, pour 

 peu qu'elle soit altérée, influe sensiblement sur le produit. 

 J'ai pailé plus en détail, dans un Mémoire sur le jaugeage, 

 de ces défauts auxquels il faut attribuer principalement les 

 variétés qui existent dans les diverses mesures du produit 



I 



