424 RAPPORT DE I.A MESURE APPELEE POUCE DE FONTAINIER 



Un réservoir de plomb , enferme' dans une auge de bois , 

 a lo à II décimètres de profondeur, sur 2 ou 3 mètres de 

 dimension horizontale dans un sens, et un mètre dans 

 l'autre sens. L'espace intérieur de ce réservoir est divisé en 

 trois parties , par deux cloisons perpendiculaires à la face la 

 plus large , et qui s'élèvent jusqu'à un décimètre environ 

 au-dessous de son bord supérieur, de manière que lorsque 

 l'eau n'est qu'à 3 ou 4 centimètres de ce bord , elle se répand 

 dans la partie supérieure du réservoir, comme s'il n'y avait 

 pas de cloisons. 



L'espace du milieu, borné de deux côtés par ces cloisons, 

 doit avoir au moins un mètre dans toutes les dimensions. 

 Il n'est pas absolument nécessaire que les deux autres espaces 

 soient aussi grands que celui du milieu; mais ils doivent être 

 égaux entre eux. Sur une des faces de l'espace du milieu, 

 qui fait partie de la grande face du réservoir, la paroi de 

 plomb est remplacée par une planche de cuivre de 8 à 10 cen- 

 timètres de largeur et d'une hauteur égale à celle du réser- 

 voir , percée de plusieurs trous auxquels s'adaptent les pièces 

 servant aux écoulemens, et dont les centres sont dans une 

 même verticale. Ceux de ces trous dont on ne fait pas usage 

 pour les expériences , sont bouchés par des plaques de cuivre 

 serrées avec des vis, et rendues parfaitement étanches par le 

 moyen de cuirs gras placés entre ces plaques et la planche 

 de cuivre. A celui de ces trous qui est employé pour l'ex- 

 périence, s'adapte une plaque particulière, qui est disposée, 

 ou pour l'écoulement, en mince paroi, ou pour recevoir un 

 ajutage. 



Jusqu'ici on ne voit rien de bien particulier dans la pièce 

 décrite, que la division de sa capacité intérieure en trois es- 



