( «93 ) 

 MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 



HECAMQEE APPLIQUEE. 



Note sur le Ventilateur à jorce centrifuge; par 

 M. Coubes. 

 (Commission précédemment nommée.) 



Dans cette note l'auteur expose les résultats de quelques expériences 

 faites avec l'appareil dont il avait fait connaître la construction et déve- 

 loppé la théorie dans un précédent mémoire. 



" Mes essais, dit-il, donnent la mesure précise de la quantité de 

 travail nécessaire pour déplacer un volume d'air donné dans des circons- 

 tances analogues à celle de la ventilation forcée des lieux habités, des 

 serres, des magnaneries, des ateliers de séchage, etc., et font voir qu'on 

 peut, avec une fort petite dépense de force, déplacer des volumes d'air 

 considérables. 



» Les dimensions principales du ventilateur aspirant sur lequel les ex- 

 périences ont été faites, sont les suivantes : le diamètre de l'ouverture 

 centrale par laquelle l'air est aspiré, est de o^Co; le plus grand diamètre 

 de l'appareil, de r,2o; les ailes courbes, au nombre de 12, tracées con- 

 formément à la théorie développée dans mon mémoire, ont o m ,i5 de hau- 

 teur à leur origine , et o m ,224 à l'extrémité la plus éloignée de l'axe. Un 

 tuyau cylindrique de o m ,5o de long a été adapté à l'ouverture centrale , 

 et c'est dans ce tuyau, en divers points d'une même section transversale, 

 que j'ai placé l'anémomètre, au moyen duquel j'ai mesuré les vitesses du 

 courant d'air attiré par le jeu de la machine. (Voyez pour la description 

 de cet anémomètre la i re livraison des Annales des Mines pour i838.) 



» Le mouvement a d'abord été imprimé au ventilateur par le moyen 

 d'un fort tourne-broche à poids. Voici le tableau des résultats obtenus de 

 cette manière : 



C. R. 1SÎ8, i er Ssmestre. (T. VI, N° 2G.) 



122 



