DES Sciences. j^ 



MEMOIRE 

 SUR LA CONDUITE DES EAUX. 



Par M. DE PARciEuy, 



LA partie de l'Hydraulique qui aifeigne à élever & corn 27 Juia 

 duire les eaux, a fouvent fait l'occupation de plufieiirs '75^ 

 grands Mathématiciens , foit pour inventer ou peifeélionner 

 les machines qui fervent à les élever, & les inftrumens propres 

 à faire connoître fi l'eau de telle iource , ou élevée à telle hau- 

 teur par quelque machine, pourra arriver à tel endroit; fôit- 

 pour déterminer l'épailîèur des parois des tuyaux , eu égard' 

 à leurs différens diamètres , & à la charge d'eau qu'ils doivent 

 :fcipporter. 



Mais on a un peu trop négligé, ou abandonné aux ouvriers,, 

 il difpofition des conduites ; ceux-ci n'ont jamais douté quer 

 l'eau n'arrivât à (à dedination dès que l'orifice d'arrivée fèroit 

 plus bas que l'oiiiTce du départ, quelle que- fut d'ailleurs la dii^ 

 polition des tuyaux dans l'entre-deux ; & (i après qu'une con- 

 duite étoit achevée de pofer, l'eau n'arrivoit pas où l'on vouioit 

 Ja conduire, ou quelle n'y aiTivât pas avec toute la vîteilê 

 qu'on efpéroit, on ne manquoit guère d'en attribuer toute 

 k faute au nivellement : on baiiïoit alors l'orifice d'arrivée,- 

 ou l'on haufToit celui du départ, quand on le pouvoit, jurqu'à-. 

 ce que l'eau fortît par l'orifice d'arrivée avec la vîtefle qu'on 

 ■vouioit; ce qui a été pratiqué en 1734. à la cuvette de la; 

 pompe du pont Notre-Dame, qu'on a haulTée de trois pieds- 

 & demi , paice que l'eau n'arrivoit pas aux premières ou plus 

 proches fontaines de chaque département , fur-tout' à celle- 

 de Saint-Severin , avec autant de vîteflê qu'on attendoit, & 

 qu'on avoit lieu d'attendre d'une chiu-ge d'environ 4 pieds & 

 demi que le nivellement donnoit. Je ferai voir ci-après où; 

 ttoit le^ défaut, 6c où il efl encore, parce- qu'on a cherché 

 à y remédier par un raoyaa tout diiféient de- celui, qiriifallok 

 . caiplo} er» 



