4-0 MÉMOIRES DE l'Académie Royale 



H y a long-temps qu'on a dit que dans les conduites qui 

 ont des pentes & contre -pentes, à caufê des hauts & des 

 bas où l'on eft obligé de les faire pafîêr , il y refloit de l'air 

 enfermé qui fe cantoniioit dans les finuofilcs fupérieures, & 

 on a propofé avec raifon d'y mettre des ventoulès ; mais 

 prefque tous les Auteurs n'ayant attribué à cet aii- enfermé, 

 ^ue d'être la caufe de la rupture des tuyaux , par les lècoiilîês 

 «u chocs qu'il occaiionne loifque les fniuoMt^s étant trop 

 pleines d'air il vient à s'en échapper quelque bouillon , les 

 perfonnes qui ont fait faire des conduites , ont cru remédier 

 à cet inconvénient ians y mettre de veiUoulès , en fiilànt 

 ies tuyaux plus forts. Il faut donc prouver la néceiïlté des 

 ventoulès par une raifon plus forte que celle de la rupture 

 .des tuyaux , & fiire voir ce qui le paliê dans les conduites 

 ,OLi il refte de l'air enfermé. 



M. Couplet eft le lèul que Je fâche avoir dit, dans une 

 remarque qu'il y a à la fin de fon Mémoire fur le mouve- 

 ment des eaux, de 1732, que l'air enfermé dans les fmuo- 

 fités des coiiduites peut empêcher l'eau d'arriver à fi deflina- 

 tion. Comme cette remarque efl: fort courte , & que le 

 difcours en eft très-concis, je vais la rapporter en entier; elle 

 «Il la dernière de plufieurs raifôns que M. Couplet apporte 

 de ce que l'eau mettoit autrefois plufieurs jours pour aller 

 ,du rélèrvoir du Parc-aux-cerfs à celui de Roquencour; ou 

 verra par-là que cet Académicien avoit très-bien fenti ce qui 

 fe pafîe à cet égard dans les conduites, & que cet article 

 méritoit d'être plus détaillé. 



" 11 y a encore, dit M. Couplet , une meilleure raifon 

 » pourquoi l'eau ne Ibrtira point, &: même ne doit pas lortir, 

 M ou paflèr à travers une conduite, lorfque cette conduite aura 

 « une certaine conllruélion , comme l'on voit ci-après ffg. ^.'), 

 5> où je dis qu'il peut arriver que quoique le haut H du tuyau 

 » de conduite d'eau loit plus bas que Ion embouchure A , 

 » cependant l'eau ne fortira point 11 l'on ne fait point de ven- 

 M toufe au point E pour faire échapper Kiïx D EF; car l'eau 

 » s'iiilinuaut d'aboxd dans le tuyau par l'emboudiûre A, ne 



chaHèra 



