DES Sciences. 4<) 



eft plus élevée de trois pieds & demi que les bords du 

 rcfervoir des Reiigieufès de Sainte -Marie, où l'eau doit 

 arriver, & où elle arrive en effet pendant l'automne, l'hiver 

 & le printemps , c'eft-à-dire , .tant que l'air efl froid , tem- 

 péré , ou peu au defîùs du tempéré ; mais dès que les cha- 

 leurs viennent, l'eau commence à ne plus arriver avec la 

 même abondance, & elle continue à diminuer à mefure que 

 les chaleurs augmentent, tellement qu'il y a eu piufieurs étés 

 où l'eau a tout-à-fait ceffé d'arriver pendant les deux ou trois 

 mois ou environ que nous a\'ons nos plus fortes chaleurs. 



Le tuyau qui porte ces dix lignes d'eau , de la fontaine 

 des Carmélites aux Reiigieufès de Sainte-Marie, a un pouce 

 & demi de diamètre, Se 178 toifes de longueur, avec deux 

 ventoufês qui n'y font que pour dire qu'on y en a mis ; 

 l'une efl vers le milieu du chemin , aj^puyée contre le mur 

 de Saint -Magloire, où la conduite doit encore aller en mon- 

 tant; & l'autre, dans la cave des Reiigieufès, tout proche 

 du réfervoir où i'eau arrive , & à la partie la plus baffe de 

 la conduite à cet endroit -là , qui devient par conféquent 

 inutile. 



Il n'efl pas douteux que cette conduite ne filîê piufieurs 

 finuofités qui doivent être même affez grandes ; lorfqu'on 

 y a mis l'eau pour la première fois, ou après qu'elle a été 

 mife en décharge pour y faire quelque réparation, l'air qui 

 s'efl: cantonné dans les Imuofités fupérieures étant dans ion 

 état naturel d'élafticité dans l'inftant que la fmuofité inférieure 

 s'efl tout-à-fait fermée, s'efl comprimé peu à peu à mefure 

 que la première branche de la conduite s'efl remplie pour 

 fùre monter l'eau jufqu'au haut de chaque iinuofité. 



Cet air ainfi comprimé permet à l'eau d'occuper vers le 

 bas une partie de chaque branche defcendanle , comme je 

 l'ai remarqué ci -devant, & n'occafionnant pas en cet état 

 un trop grand défaut de poids , la charge fe trouve fuffifante 

 pour faire arriver l'eau à fa deflination: mais fi la chaleur 

 vient à augmenter le reffort de cet air enfermé, il pourra 

 s'étendre en pouffant i'eau qui efl entrée dans le bas de chaquç 

 Menu i/jo. .G 



