( 3oo ) 



S'il e»t évident que la snie ne saurait s'attacher aux chemin 

 nées dans ses parties les plus voisines du foyer, et que par con- 

 séquent l'incendie ne saurait avoir lieu qu'à une certaine hauteur, 

 il n'en est pas moins difficile d'expliquer les incendies dont j'ai 

 parlé plus haut. Ils se sont déclares à de très-grandes distances 

 du foyer, et dans des circonstances qui ne permettent pas d'ad- 

 mettre qu'ils soient dus uniquement à une communication 

 directe du feu. Un fait surtout est important à noter , c'est l'in- 

 cendie dans la cheminée de enivre de M. Nadaud, àRoubaix, 

 incendie qui s'est déclaré après que le foyer eut été éteint 

 depuis quelques heures, et dont le retour a pu être évité en 

 supprimant le courant d'air qui s'établissait pendant la nuit. La 

 fermeture pendant la nuit du registre qui sert à régler le tirage 

 sera toujours une précaution doublement utile à recommander 

 aux propriétaires de cheminées surmontées de tubes métalliques. 

 Ils conserveront ainsi à la cheminée une température élevée , 

 cause essentielle du tirage, et éviteront la transformation des 

 sulfures en sulfates, tout en diminuant les chances d'incendie. 



Si l'emploi des cheminées métalliques peut être applicable 

 dans quelques rares circonstances, peu de mots suffiront pour 

 démontrer combien leur adoption est peu économique. Outre la 

 grande déperdition de chaleur qui se fait par les tuyaux métal- 

 liques et qui diminue la puissance du tirage,? ces tuyaux pré- 

 sentent encore l'inconvénient d'une altération extrêmement 

 prompte. Ainsi le tuyau de cheminée en fer placé par M. Verly 

 s'est trouvé , après deux années de service seulement , altéré 

 et percé , à tel point qu'il a été nécessaire de le revêlir d'enve- 

 loppes dans les parties où l'incendie s'était déclaré. 



Curieux de me rendre compte de la rapidité de l'altération 

 du cuivre employé dans la construction des cheminées , j'ai fait 

 peser le tuyau de cuivre démonté dans ces derniers temps par 

 M. Yon : sur un poids primitif de 67 kilog. , ce tuyau a perdu 

 dans l'espace de deux années 17 kilog. de métal , et se trouvait 



