( 565 ) 



SUPPLÉMENT. 



DE L'INCRUSTATION DES CHAUDIÈRES A VAPEUR. 



PROCÉDÉ NOUVEAU POUR EMPÊCHER l'aDHÉRENCE DES DÉPÔTS 



CALCAIRES. 



Par M. Fréd. Kuhlmann , membre résidant. 



Le problème à la solution duquel je consacre ces lignes est 

 d'un haut intérêt|çour l'industrie manufacturière; c'est un 

 problème dont la solution peut exercer une influence considé- 

 rable sur la propagation de l'emploi des moteurs à vapeur. 



Les croûtes qui s'attachent aux parois intérieures des chau- 

 dières présentent des inconvénients de plus d'une espèce ; 

 en empêchant le contact immédiat du liquide avec le métal , 

 elles portent obstacle à une bonne utilisation de la chaleur 

 du foyer et donnent lieu fréquemment à l'altération des 

 chaudières dans les parties les plus rapprochées du foyer, 

 et dont la température peut s'élever au point de permettre la 

 combustion du métal ou du moins la dislocation des joints de 

 la tôle. Elles donnent lieu à un autre inconvénient non moins 

 grave , et celui-là est de nature à appeler , sur les recherches 

 qui tendent à éviter leur formation et leur adhérence , l'atten- 

 tion des philanthropes et des gouvernements eux-mêmes, c'est 

 le danger d'explosion. 



Lorsque, par quelque temps de travail, des croûtes assez 

 épaisses se sont formées au fond des chaudières , et que par 

 suite de la rupture de ces croûtes, déterminée par la grande 

 dilatation du métal où elles étaient adhérentes , le liquide est 

 tout-à-coup mis en contact avec des parties de métal chauffées 



