( 568 ) 



Persuadé que le but proposé ne sera coniplëtemeot atteint 

 qu'en rendant toute cristallisation impossible , j'ai cherché le 

 remède aux inconvénients signalés dans un autre ordre d'idées. 

 J'ai abandonné les moyens mécaniques de s'opposer à la cristal- 

 lisation des sels calcaires, et j'ai eu recours à leur décompo- 

 sition ou à leur précipitation confuse dès l'entrée des eaux 

 d'alimentation dans les chaudières. 



Je me suis servi à cet effet des carbonates alcalins que 

 j'introduis dans les chaudières en quantité sufhsante pour con- 

 vertir le sulfate de chaux des eaux en carbonate , et pour 

 enlever au carbonate de chaux dissous par un excès d'acide 

 carbonique l'acide qui lui sert de dissolvant. 



Lorsque les eaux contiennent du sulfate de chaux , la quan- 

 tité de carbonate alcalin nécessaire est proportionnelle à la 

 quantité de sel séléniteux que contient l'eau et à la masse d'eau 



chaudières à vapeui. D'après différents rapports qui ont été faits sur cette appli- 

 cation il parait qu'elle donne des résultats satisfaisants. Ces résultats ne peuvent 

 être dus qu'à la formation de laques de chaux qui, n'affectant aucune cristallisation, 

 ne donnent lieu à aucune adhérence. Si mon explication est vraie , des résultats 

 tout aussi complets seront obtenus par l'emploi des écorces d'arbres qui con- 

 tiennent du tannin ou de toute autre matière formant des combinaisons insolubles 

 avec les sels de chaux au moment de leur solidification. 



Voici toutefois ce qu'on lit dans le compte-rendu de la séance générale du s3 

 décembre 1 84o de la Société industrielle de Mulhouse ( Moniteur industriel , 

 y janvier i84i) : « M. John-H. Smith, de Londres, croit devoir donner avis à la 

 Société que le procédé de MM. Néron et Kurtz pour prévenir l'incrustation des 

 chaudières à vapeur était connu et pratiqué en Angleterre bien long-temps avant 

 que ces messieurs se fussent fait patenter pour cet objet •, mais qu'on a dû y 

 renoncer après en avoir reconnu les inconvénients. 11 résulte des renseignements 

 fournis par M- Smith qu'un autre procédé est employé avec plus de succès. Ce 

 procédé consiste à couvrir presqu'en entier la partie inférieure des bouilleurs qui se 

 trouve exposée à l'action immédiate du feu de rognures de fer-blanc, de tôle ou de 

 zinc, que l'on découpe par fragments anguleux. Ces rognures ainsi déposées 

 jouent avec facilité et se trouvent sans cesse en mouvement par l'ibullition de 

 l'eau ; de cette manière elles préservent complètement la chaudière de toute incrus- 

 tation. 1 



