616 MéÉmotïres DE L'ACADÉMIE 
et on voyoit encore des gouttes brillantes qui en avoient 
coulé; d'où il résulte évidemment que le fil de fer a fortement 
rougi. 
Secondement, ce même fil de fer avoit été fondu lui- 
même en deux endroits; et en examinant les bouts qui 
avoient été séparés, nous avons reconnu les gouttes arron- 
dies qui portoient le caractère de la fusion. Enfin, à l'extré- 
mité du fil de fer du côté du puit, le passage du fluide 
électrique étoit encore marqué par une circonstance; c'est 
que le scellement d'une des barres de fer qui soutient la 
poulie, avoit été étonné et ébranlé. 
Il est aisé de juger par ces détails, que si la quantité de 
Hluide électrique eût été plus considérable, elle auroit pu 
causer de grands ravages, sur-tout du côté du chevet de 
l'église: que la communication qui s'est établie de la croix 
de fer placée extérieurement, avec les barres de fer de la 
gallerie qui fait le tour de la nef, ayant déterminé l’explo- 
sion en dedans de l'église, elle auroït pu être funeste à ceux 
qui y auroient été rassemblés, si cet évènement füt arrivé 
pendant le temps des offices : enfin, qu'il est important de 
changer ces dispositions. 
Le moyen de prévenir, pour la suite, de pareils acci- 
dens, est indiqué par les effets même que nous avons ob- 
servés, et dont je viens de rendre compte. La route qu'a 
pris le fluide électrique étant bien connue, il ne s’agit plus 
que de lui préparer d'avance une suite de conducteurs non 
interrompus, qui le conduisent au réservoir commun. Je 
propose en conséquence de placer sur l’église Saint-Paul, 
deux aiguilles de fer, ou paratonnerres, de quarante pieds 
environ de longueur ; l’un à la place de la croix de fer, sur 
laquelle le tonnerre est tombé le 13 juin dernier; l'autre sur 
la tour; et d'adapter à chacun des décharges qui s'enfon- 
ceront en terre jusqu'au niveau de la nappe d'eau, c'est-à- 
dire, à la profondeur du niveau des puits, dans les plus 
basses eaux. La dépense de ces deux paratonnerres ne sera 
pas 
