( 512 ) 
sage; dans le cas contraire, elle pourra abandonner Île 
conducteur et se porter sur le bâtiment qu'il devait pro- 
téger. Cette partie de l'établissement des paratonnerres 
réclame done toute l'attention des constructeurs. Pour y 
satisfaire, les instructions relatives au placement de ces 
appareils preserivent de terminer le conducteur dans l’eau 
d’un puits non dallé ou d’une source qui ne tarisse pas, 
et, à défaut d’eau, dans du charbon de bois fortement 
calciné. Considérant que cetie disposition exige souvent la 
construction d’un puits ou des travaux analogues oné- 
reux, M. Jaspar propose d'éviter la dépense qui en résulte, 
en faisant communiquer, dans les villes, les paratonnerres 
avec les luyaux de conduite de gaz ou d’eau, lesqueis, par 
leur grand développement, établiraient, d’après lui, un 
contact plus que suffisant avec la terre. Il pense qu’on 
engagerait par là les villes à se munir de paratonnerres, 
el c’est sur ce mode économique de communication avec 
le sol qu'il demande à l’Académie de vouloir donner son 
avis. 
L'idée de faire servir à l'écoulement et à la dispersion 
de la foudre les tuyaux métalliques destinés à distribuer le 
gaz ou l’eau dans les différents endroits d’une ville, a déjà 
été mise en avant par quelques physiciens. Je crois, pour 
ma part, que, réalisée dans la pratique, elle pourrait con- 
duire à des résultats dangereux. En effet, on sait que la 
foudre se porte loujours de préférence sur les corps qui 
présentent le moins de résistance à son écoulement ; on 
sait aussi que, complétement inoffensive tant qu’elle par- 
court un conducteur continu d’une grosseur convenable, 
elle ne manifeste sa présence par des explosions qu’au 
moment de sa soriie de ce conducteur et aux environs des 
points par lesquels cette sortie s'opère. D'après cela, si 
