(631) 
à remplacer la pointe massive en platine par une pointe 
en cuivre revêtue d'un cornet de platine; mais est-il pru- 
dent de laisser le métal de ce cornet aussi mince près du 
sommet qu’à la base de la pointe? La pointe seule étant 
exposée à être fondue, on devrait consacrer quelques 
grammes de platine à la renforcer, et surtout apporter 
les plus grands soins à la soudure, pour qu'il n'existe pas 
la moindre solution de continuité entre la pointe de cuivre 
et son revêtement en platine. L'espèce de soudure à em- 
ployer doit aussi fixer l'attention des constructeurs : il 
faut qu’elle ne soit pas exposée à se fondre sous l’action 
de la haute température que la pointe est appelée à sup- 
porter. É 
Ajustages. — Le procédé indiqué par M. Edmond Sacré 
pour réunir entre eux les tronçons de la tige du paraton- 
nerre diminue nécessairement la force de cette tige aux 
points de jonction; il serait prudent d'appliquer iei les 
manchons taraudés dont l’auteur se sert pour ajuster les 
conducteurs, et de donner à ces manchons des dimensions 
telles que la tige offre aux points de jonction autant de 
solidité qu'ailleurs. 
Le mode d'ajustement des conducteurs, formé de deux 
pas de vis en sens opposés, taraudant dans un manchon, 
me paraît excellent et digne d’être recommandé. Toutefois 
l'expérience a prouvé que, dans certains cas analogues, 
le plomb interposé entre les deux conducteurs en fer est 
fondu par le passage du fluide électrique, ce qui peut pro- 
voquer des accidents. Il est donc prudent de proscrire 
l’emploi du plomb et d'établir le contact directement de 
fer à fer. 
Conducteurs. — Je ne vois pas grand avantage à substi- 
tuer un tube de fonte à l’aqueduc en maçonnerie employé 
