( 660 ) 
l'une dans l'autre, comme le représente en coupe la fi- 
gure IT. 
Conducteurs, — Nous avons deux moyens de mettre la 
tige du paratonnerre en communication avec la terre. Le 
premier, c'est le conducteur fait de barres de fer : c’est 
le plus durable, mais aussi c’est le plus cher et le plus 
difficile à établir, tant pour la construction que pour le 
placement, bien entendu lorsqu'on lui donne les dimen- 
sions reconnues nécessaires. Ce conducteur demande à 
être fait avec soin, attendu qu'il nécessite une infinité 
d’ajustements , qui, exécutés tels qu’ils sont indiqués dans 
l'instruction sur les paratonnerres de l’Académie des 
sciences de Paris, du 25 avril 1825, page 40, peuvent 
présenter de graves inconvénients. En effet, si, dans le 
placement, une barre force un peu, comme les ajuste- 
ments sont des parties plus faibles, il s'ensuit qu’en ces 
points, il peut y avoir disjoncuion partielle; par consé- 
quent, le conducteur n’agit plus avec la même surface. 
Les variations de température sont encore des causes de 
,disjonction, même pour des ajustages parfaitement faits 
dès le principe. Il en résulte que l'humidité s’introduit 
entre deux barres consécutives et y occasionne la forma- 
tion d’une couche de rouille, qui diminue considérable- 
ment la puissance conductrice du système. 
Je propose de former les conducteurs de barres de fer 
rond, de dix-huit millimètres de diamètre. Pour les relier 
entre elles, on formerait, au bout de la première, un pas 
de vis à droite, et, au bout de la seconde, qui doit être 
raccordée à la première, un pas de vis égal, mais à gau- 
che. On ferait un manchon ayant intérieurement deux 
pas de vis, l’un à droite, l’autre à gauche, de manière 
qu'en faisant tourner le manchon et tenant les deux 
PR NE VE ET PT, 
RC" 7 SIT 
