( 661 ) 
barres fixes, on les rapprocherait l’une de l’autre. Dans 
ce mouvement, un morceau de plomb, placé préalable- 
ment dans l’intérieur du manchon, serait refoulé entre 
les deux barres, entrerait dans toutes les cavités formées 
par le pas de vis, et produirait ainsi un contact parfait 
entre les barres et le manchon. La figure IT représente 
ce genre d'ajustement en coupe. 
Le conducteur est relié au pied de la tige au moyen 
d’un collier À, soudé au cuivre. De cette manière, on a 
la certitude que, depuis la pointe de platine jusqu’au bout 
du conducteur, la section conductrice présente vingt-deux 
à vingt-cinq millimètres carrés de surface. Je crois cette 
surface nécessaire pour toute éventualité; c'est aussi la 
dimension indiquée par l’Académie des sciences de Paris, 
à l'exception de la partie du conducteur qui se trouve vers 
la terre et dans le puits. Pour celle-ci, qui est plus sujette 
à être détériorée par l'humidité, le conducteur est porté 
à vingt millimètres de diamètre. - 
Pour le préserver dans son passage sous la terre, c’est- 
à-dire du pied de l'édifice au puits, je propose de le faire 
passer, de préférence à un aqueduc de maçonnerie, dans 
un tuyau de fer de fonte, qui, par sa conductibilité, ser- 
vira à l'écoulement du fluide dans Île réservoir commun. 
Si le conducteur aboutit dans un puits, je le termine par 
une plaque de fer de fonte, donnant quatre-vingt-quatre 
décimètres de surface, et, dans le cas où je suis obligé de 
faire un trou pour introduire le conducteur dans le sol, je 
le termine par un cylindre de cuivre rouge, ayant une 
surface de contact de deux mètres carrés. Je crois cette 
grande surface une mesure de précaution bonne à pren- 
dre, vu que l'expérience a démontré, en France, qu’un 
télégraphe électrique, dont on voulait faire le retour par le 
SCIENCES. — Année 1860. A 
