DES FOSSES D'AISANCES: 457 
Seyssel , pour garnir tout l'intérieur des fosses ; des expérien- 
ces devraient être tentées à cet égard. 
Le mode de construction que nous venons d'indiquer, et 
qui paraît le plus convenable ; devrait être rendu obligatoire 
pour tous les propriétaires ou constructeurs. | 
Nous devons signaler ici, par anticipation , un Imconvé- 
nient qui résultera bientôt de cet état de choses qui sera, ce- 
pendant , une grande amélioration apportée à ce qui existe , 
inconvénient qui se fait déjà sentir à Paris ; c’est que les fosses 
ainsi construites deviennent de véritables citernes qui retien- 
nent toutes les matières solides et liquides, de sorte que les 
sacs sont bientôt remplis, surtout depuis qu'on a adopté dans 
beaucoup de maisons l'usage des siéges à l'anglaise qui 
exigent l'emploi de beaucoup d'eau ; il en résulte la nécessité 
de vidanger très souvent : ce qui conduira plus tard à adop- 
ter l'usage des fosses mobiles, dont nous ferons plus loin 
connaître tous les avantages. 
Mais en attendant ces perfectionnements, il est de la plus 
haute importance, à Lyon, d'exiger que les fosses soient 
construites de la manière que nous avons indiquée. 
Les infiltrations des fosses d’aisances mal faites ne sont 
pas les seuls inconvénients qu’elles présentent ; il faut encore 
s'opposer au dégagement des gaz méphitiques qui sont le pro- 
duit de la fermentation putride des matières contenues dans 
les sacs ; pour cela , on doit recourir à un bon système de ven- 
tilation. 
Pour arriver à ce résultat , on se contentait , 1l y a quel- 
ques années , de construire un tuyau d'évent , c’est-à-dire un 
conduit partant de la voûte de la fosse et allant se terminer 
au toit , où il donnait issue aux gaz. Mais l'expérience a dé- 
montré qu'un simple tuyau d'évent était insuflisant, parce que 
l'air peut s'y engager , revenir par les tuyaux des luncttes , 
