458 CONSTRUCTION ET CURAGE 
chargé des émanations de la fosse , et infecter les appar- 
tements. 
Pour obvier à cet inconvénient, on a imaginé de raréfier 
l'air du tuyau d’évent , à l’aide d’un fourneau incandescenit , 
d'une lampe, etc. ; M. d’Arcet a proposé d'obtenir cet eflet, 
d'une manière permanente , en faisant passer dans le tuyau 
d’évent le conduit d’un poêle ou celui d’une cheminée. De 
cette manière l'air du tuyau d’évent, étant continuellement 
raréfié , s'échappe forcément et se trouve remplacé par celui 
qui s'engage dans la fosse par les conduits des lunettes , et il 
ne peut jamais retourner sur ses pas et se porter dans les ap- 
partements. 
M. le licutenant-général de Fleury a fait employer avec 
succès , dans les établissements militaires de Lyon, le moyen 
indiqué par M.d’Arcet. Les cuisines des soldats, qui sont comme 
les latrines un accessoire obligé de toute caserne offrant na- 
turellement le moyen de produire cette venuülation, on a 
accolé ces cuisines aux latrines et fait communiquer la fosse 
de celles-ci, avec la cheminée des fourneaux , par un con- 
duit d’une dimension suflisante. 
Quant aux exhalaisons méphitiques qui se dégagent des 
fosses d’aisances au moment de l'ouverture et pendant qu'on 
les vidange, pour les neutraliser , il faut en connaître la 
nature ; or, voici quels sont ces gaz suivant les chimistes 
modernes : 
Le gaz acide hydro-sulfurique, l'hydro-sulfate d'ammonia- 
que , l’ammoniaque , l’azote et le gaz acide carbonique , 
mêlés à l'air atmosphérique dans des proportions singulière- 
ment variables. 
La mauvaise construction des fosses, l'introduction dans 
leur intérieur de matières animales et végétales , de plâtre, 
d'eau de savon , etc. , sont les principales causes de ces diffé- 
rences de proportion de ces fluides élastiques. | 
