360 Sternwarte. ^ 



aniten der Sternwarte bestimmten Dienstwohnungen wurden im Laufe des 

 März bezogen. 



Von den anderen Einriclitungsarbeiten des neuen Institutes erforderte 

 im verflossenen Jahre einen größeren Zeit- und Arbeitsaufwand die Her- 

 stellung der Schwachstromanlagen. Diese dienen einerseits der Vergleichung 

 der in den verschiedenen Beobachtungsgebäuden vorhandenen Beobachtungs- 

 uhren mit den im Präzisionsuhrenraum des Hauptdienstgebäudes auf- 

 gestellten Hauptuhren, dem Betriebe des umfangreichen öffentlichen Zeit- 

 dienstes der Sternwarte, und andererseits der Herstellung einer Fernsprech- 

 verbindung zwischen den einzelnen Beobachtungsgebäuden, Arbeitsräumen 

 und Wohnhäusern. Für diese Anlage war die Verlegung eines ausgedehnten 

 Erdkabelnetzes auf dem Terrain der Sternwarte erforderlich. Es wurden 

 14 Erdkabel von einer Gesamtlänge von V2S0 m verlegt, von denen 1)08 m 

 aus 14 Doppeladern, '212 m aus 7 Doppeladern und 100 m aus 3 Doppel- 

 adern bestehen. In den Gebäuden endigen die Kabel in Kabelendverschlüssen, 

 aus welchen die Adern in Klemmkästen geführt und dort an einer ent- 

 sprechenden Anzahl von Klemmen verteilt sind. Der Anschluß dieser 

 Klemmen an die verschiedenen Apparate wurde mit 2- bis 28-adrigen 

 Bleirohrkabeln und mit 2- bis o-adrigen Leitungslitzen hergestellt. 



Die Zenti'ale des gesamten Zeitdienstes und der umfangreichen 

 Anlagen für die chronographische Vergleichung sämtlicher Pendeluhren 

 bildet das Zeitdienstzimmer im Erdgeschoß des Hauptdienstgebäudes. An 

 der Ostwand dieses Zimmers ist ein großes Zentralschaltbrett aufgestellt. 

 Dieses besteht aus einem pultförmigen, 4 große Stöpselumschalter mit je 

 24x24 Lamellen tragenden Schrank mit aufrecht stehender, dreiteiliger 

 Marmor-Schalttafel. Der mittlere Teil dieser Schalttafel ist mit 420 Messing- 

 klemmen besetzt, an welche die Adern von vier 28-adrigen Erdkabeln 

 und von sechzehn 2- bis 28-adrigen Bleirohrkabeln rückseitig angeschlossen 

 sind. Die erforderlichen Verbindungen dieser Klemmen untereinander und 

 mit den vier großen Stöpselumschaltern wurden ebenfalls rückseitig 

 hergestellt. Die linke Schalttafel trägt vier für den Zeitdienst und den 

 sympathetischen Uhrenbetrieb bestimmte gewöhnliche Dosenrelais und vier 

 Galvanometer, ferner sechs schnellwirkende polarisierte Dosenrelais, welche 

 in die Kontaktstromkreise der sechs im Präzisionsuhrenraume des Keller- 

 geschosses des Hauptdienstgebäudes aufzustellenden Präzisionsuhren ein- 

 geschaltet werden sollen, und außerdem die erforderlichen Um- und Aus- 

 schalter. Die rechte Schalttafel vermittelt aus 10 Zweigleitungen die 

 Zuleitung des für den gesamten Zeitdienst erforderlichen Stromes. Dieser 

 wird dem Starkstromnetze der Sternwarte entnommen, indem die Netz- 

 spannung von 110 Volt durch Einschaltung von Vorschaltwiderständen auf 

 die für die verschiedenen Zwecke erforderlichen Spannungen abgedrosselt 

 wird. Die auf der Schalttafel angebrachten Vorschaltwiderstände be- 



