374 Sternwarte. ^ 



Der Antrieb der Kuppeln kann mit Handbetrieb und mit Elektromotor 

 erfolgen, und zwar ist die Anordnung- so getroffen, daß mit demselben 

 Handseil bez. mit demselben Motor sowohl die Kuppel gedreht, als auch die 

 Spaltschieber bewegt werden können. Die Schaltung ist so angeordnet, 

 daß entweder die Kuppel elektrisch und der Spalt mit der Hand, oder die 

 Kuppel mit der Hand und der Spalt elektrisch bewegt werden kann. Bei 

 den beiden großen Kuppeln ist doppelter Motorantrieb für die Kuppel- 

 bewegung vorgesehen, derart, daß zwei gegenüber liegende Rollen direkt 

 angetrieben werden. Bei der Kuppel für den Lippert-Astrographen ist 

 einfacher Kuppelantrieb ausgeführt worden. Für die Zuführung des 

 elektrischen Stromes sind zwei Kupferschienen neben dem Laufkranz auf 

 das Mauerwerk aufgesetzt, auf welchen ein kleiner Laufwagen zur Strom- 

 entnahme mitgeführt wird. 



Der Kuppelspalt wird durch zwei die ganze Kuppel überwölbende sek- 

 torenförmige Spaltschieber verschlossen, deren beide Drehzapfen neben- 

 einander auf dem Haupttragring der Kuppel befestigt sind. Am anderen 

 Ende tragen sie je 2 Rollen und laufen auf einer gleichfalls am Tragring 

 befestigten kreisförmig gebogenen Schiene prismatischen Querschnitts. Die 

 äußere Kuppelhaut besteht aus 2 mm -Stahlblech; innen ist die Kuppel in 

 einem ihrer Größe entsprechenden Abstände mit einer Holzverschalung aus 

 gestäbten und gefalzten Pitchpinebrettern versehen. Dieser Zwischen- 

 raum steht mit der äußeren Luft in Verbindung, welche darin aufsteigen 

 und durch Öffnungen oben auf der Kuppel entweichen kann. Diese Lüftungs- 

 öffnungen haben Klappen erhalten, welche im Sommer etwas gehoben, 

 im Winter aber, um das Eindringen von Schnee zu verhindern, geschlossen 

 werden können. Der unterste Ring der Kuppelhaut ist mit einem Ansatz 

 versehen, welcher in eine besonders konstruierte doppelkammerige 

 Regenrinne eintaucht, deren eine Hälfte mit Glyzerin gefüllt werden soll, 

 um im Winter das Eindringen von Schnee bei starkem Wehen zu 

 verhüten. Um eine genügende Erhellung des Kuppelraumes von oben zu 

 erreichen, sind in die Kuppel des großen Refraktors (i und in die Kuppel 

 des Spiegelteleskops 4 mit Rohglas verschlossene Doppelfenster eingesetzt. 

 In der Kuppel des Lippert-Astrographen sind zu gleichem Zwecke die 

 Kappen der oben genannten Lüftungsöftnungen mit Rohglas belegt worden. 



Mit der Montage der Kuppel für den großen Refraktor wurde, wie 

 bereits erwähnt, im Juni begonnen. Diese Kuppel hat einen äußeren 

 Durchmesser von 14.0 m, einen inneren von 12. i) m, der Spalt hat eine 

 Breite von 2 m und ragt 1.5 m über das Zenit hinaus. Zunächst wurde 

 die kreisfömige Laufschiene auf dem Mauerkranze aufgelegt, genau aus- 

 gerichtet und vergossen, danach der eigentliche Haupttragring auf Holz- 

 klötzen in solcher Höhe über dem Laufkranz fest montiert, daß die Lauf- 

 rollen später bequem untergeschoben werden konnten. Dann wurde der 



