ET D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE. 299 
1e" câble 9=e câble 
épaisseur de l’isolant mesu- 
rée entre deux cordes [0.5mm 10.57" 
épaisseur de l’isolant mesu- 
rée entre une corde et 
l’armure Mer Je 
constante diélectrique 24: 8 248 
L'installation ne permettant pas aisément la mesure directe 
de C’, M. Revilliod à bien voulu procéder à deux mesures sur 
chaque câble. 
Dans la première mesure on déterminail ,.,, C'est-à-dire 
la capacité entre l’armure d’une part et l’ensemble des trois 
conducteurs d'autre part. 
Dans la seconde, on mesurait 7, soit la capacité entre 
l’un des conducteurs de phase d’une part et l’ensemble des 
deux autres conducteurs et de l'armure d'autre part. 
Les résultats rapportés au kilomètre ont été : 
1° câble 9®+ câble 
Too 0.282 MF 0.314 MF 
0.143 » 0.166 » 
{11 
Ces données ont alors permis de calculer les valeurs des dif- 
érents cœfficients de capacité et d’induction électrostatiques. 
En effet l’armure enveloppant totalement les trois con- 
ducteurs, la théorie donne les relations 
To-0 = — (Yo 1 E To. + 0-3) 1) 
ra ZE — (1 0 À Tu ci T1:3) (2) 
D'autre part la symétrie du système implique : 
fo i = [0-9 = Ï 0 
ua = us 
Il en résulte: que les équations 1 et 2 fournissent les 
valeurs de -6., 1, en fonction des quantités mesurées +, et 
Y TPE Soit : 
Un 
"lo. — DE 
le ‘) 
*) 
‘) 
{ eZ L2 
1 {0-0 A 
(12 : 
Ü 
