l'électricité a l'exposition. 121 



sont excitées par deux génératrices verticales à courant 

 continu, fournies par la fabrique d'Oerlikon. Ces dynamos 

 ont chacune une puissance de 120 chevaux et une tension 

 de 1 20 volts. Elles sont actionnées par des turbines spé- 

 ciales et ahmentent, indépendamment de l'excitation des 

 dynamos diphasées, un certain nombre de moteurs à cou- 

 rant continu, destinés à la pompe de compression dont 

 nous avons parlé et à la manœuvre des vannes et des 

 ponts roulants. 



A la sortie de l'usine de Chèvres la tension est d'en- 

 viron 3000 volts ; le courant est alors dirigé dans la ligne 

 dont la description fait l'objet du paragraphe suivant. 



I 4. La ligne. 



La ligne qui relie l'usine génératrice de Chèvres à 

 celle de la Coulouvrenière présente un intérêt particulier 

 par sa construction originale et absolument nouvelle. 

 C'est une ligne diphasée souterraine, à quatre conduc- 

 teurs. Sa longueur totale est de 6 kilomètres. 



Après avoir longé le Rhône sur un parcours d'un kilo- 

 lomètre, elle traverse presque en ligne droite le plateau 

 qui domine le village d'Aïre et le quartier de St-Jean, et 

 vient aboutir en face de l'usine de la Coulouvrenière. 



Cette ligne a été subdivisée en 5 tronçons, dont les 

 extrémités sont marquées par de petites constructions en 

 briques, à l'intérieur desquelles viennent aboutir les con- 

 ducteurs de chaque tronçon. Ces constructions se trou- 

 vent donc placées approximativement de kilom. en kilo- 

 mètre et servent d'abris pour effectuer commodément les 

 connections convenables entre les diverses parties de la 

 ligne. Le sectionnement de la ligne permet d'étudier avec 

 Archives, t. II. — Aoùl 189(3. 9 



