282 Literatur. 



gesetzt, können die Frostmaschinen Monate lang ohne die geringste 

 Unterbrechung fortarbeiten. Zum Pumpen der Kühlwasser, so wie 

 zum Betriebe der Pumpen für die regenerirte Ammoniaklösung und 

 zur Bewegung der Paternosterwerke zum Austragen des Glauber- 

 salzes dient eine besondere Dampfmaschine von 20 Pferdekräften. 



Nach den vom Verf. erlangten Nachrichten erfolgen stündlich 

 bei gutem Gange in einem Apparate aus 2,4 Cubikmeter verdünn- 

 ter Lauge von 25^6. 103 Kil, calcinirtes Glaubersalz; an ursprüng- 

 licher Lauge von 280 B. werden also annähernd verarbeitet lo/jj 2,4 

 = 2,18 Cubikmeter. Auf 1 Cubikmeter dieser Lauge erfolgen also 

 47,5 Kil. NaO,S03, entsprechend 6O/7J .47,5 = 40,1 Kil. MgO,S03; 

 der Gehalt eines solchen Volums soll 90 — 100 Kil. an Bittersalz 

 (Mgü, S03-|- 7 aq), also durchschnittlich an wasserfreier schwefel- 

 saurer Magnesia 6O/123 • 95 = 46,3 Kil. betragen. Der Verlust an 

 schwefelsauren Salzen berechnet sich auf 1 Cubikmeter zu 

 46,3 — 40,1 = 6,2 Kil. MgO, S03, oder 

 6,ä 

 100 . "igg- = 13,4 Proc. 



Im Grossen soll sich das Ausbringen indess nur auf 20 — 28 Proc. 

 stellen. Die stündliche Leistung eines guten Apparates lässt sich 

 etwa so stellen : 



1 PI 

 103 Kil. NaO, S03 entsprechen -±- . 103 =233 Kil. NaO, SO34- lOaq. 



1 Cubikmeter verdünnter Lauge von 25^ B, wiegt 1210 Kil., also 



2 Cubikmeter 2,4.1210 = 2904 Kil. 



Von diesem Gesammtgewicht bleiben in der Mutterlauge 2904 

 — 233 = 2671 Kil. Bei gutem Gange, also etwa im Sommer, dürfte 

 von der in den frischen Laugen enthalteneu Wärme eine solche 

 Menge durch die abgehenden ausgefrorenen Laugen aufgenommen 

 werden, dass 80 Proc. der in den letzteren enthaltenen Kälte zur 

 Wiederbenutzung kommen. Von dem Gesammtgewicht der frischen 

 Lauge bleibt dann auch gewissermassen bis zu der Frosttemperatur 

 von — 170 C. nur die Differenz abzukühlen, welche von der aus- 

 gefrorenen Lauge nicht gekühlt werden kann. Die abzukühlende 

 Differenz beträgt 



2904 - -?2_ . 2671 = 2904 — 2136 = 768 Kil. 

 100 

 Dazu kommt die latente Wärme von 226 Kil. krystallisirten Glau- 

 bersalzes, welches bei der Krystallisation gebunden wird und nach 

 D on n y 50 Calorien beträgt. Die specifische Wärme der Mutterlauge 

 soll nach demselben 0,82 der specifischen Wärme des Wassers 

 gleichkommen. 



Nimmt man an, dass im Sommer die Mutterlauge aus dem 

 Vorrathsbehälter mit einer Temperatur von -}~230C. ankomme, so 

 beträgt die durch die Abkühlung zu bewirkende Temperaturernie- 

 drigung 23 4-17 = 400 C. 



Theoretisch würde'eine Frostmaschine im Sommer bei gutem 

 Gange stündlich folgende Wärmemengen zu absorbiren haben: 

 zur Kühlung der Lauge 768.40.0.82 = 25,190 Cal. 



226. 50 = 11,300 „ 



zusammen 36.490 Cal. 



Von den 50,000 Calorien Nominalleistung würden danach im 

 Sommer durch Au^^stiahlung u. dergl. 50,000 — 36190 = 13510 Calo- 

 rien oder 27,0 Proc. verloren gehen. Es ist dieses nicht unwahr- 



