A 
ik lern u eine neue Schicht zwischen dem 
Kesselstein und der Kesselwand bilden, den Durchgang 
der Wärme aus dem Feuerkanale in den Kessel nothwen- 
diger Weise erschweren und den Heizeffect des letzteren | 
_ verringern müssen. 
Demnach bleibt unter den probaten Mitteln nur die | 
Wahl zwischen Soda, Salmiak und Catechu. 
Dr. Bischof rechnet auf 20 Kubikfuss Speisewasser 
im Durchschnitt 1 Pfd., also auf 100 Kubikfuss Speise- 
wasser etwa 5 Pfd. der erwähnten Salze. Ein Pfund Soda 
kostet im Ganzen 2 Sgr. 10 Pf. und 1 Pfund Salmiak 
6Sgr. Der Zusatz von Soda oder Salmiak zu 100 Kubik- 
fuss Speisewasser kostete also 14 Sgr. 2 Pf., resp. 1 Thlr. 
ET Me a a 
an Keselstein anendbare Mittel. | 167 “ B‘ 
Auf dasselbe Quantum Speisewasser wird dagegen nach 
den bereits gemachten Versuchen höchstens 1, Pfund a 
Catechu verbraucht, welches 1 Sgr. 0,6 Pf. kostet. Wegen 
der bedeutend höheren ‚Kosten, welche die Anwendung 
von Soda oder Salmiak im Vergleiche zu der an Catechu 
_ verursacht, hat Bischof noch von den Versuchen mit den 
beiden ersteren Abstand genommen, dagegen mit Catechu 
auf verschiedenen Gruben unter Aufsicht der Werkmei- 
meister sorgfältige Versuche anstellen lassen. Folgende 
Tabelle enthält die Resultate dieser Versuche, nämlich 
diejenigen Quantitäten Catechu, welche zur Verhinderung 
der Kesselsteinbildung auf je 100 Kubikfuss Kesselspeise- 
wasser kommen. 
Auf 100 Kubikfuss 
Namen der Gruben. Speisewasser 
| Pfund Catechu. 
amullaiay also nee eh 0,5 
Duttweiler, Skalleyschacht Nr. 1 und 2 0, 55 
; Gegenortschacht ........... 0,29 
£ Mellinschächte .;:.- . ....4 1, 0,16 
A RER ER ENRORBRER WERT: 0,26 
Fonsder Heydı sit is ae ge 0,25 
Die für je 100 Kubikfuss Speisewasser erforderlichen 
Mengen von Catechu schwanken also zwischen 0,16 und 
0,55 Pfd., eine Erscheinung, welche nicht befremden darf, 
‘wenn man berücksichtigt, dass nicht nur die Qualität, 
sondern auch die Quantität der festen Bestandtheile der | 
Kesselspeisewasser die Bildung von Kesselstein beeinflusst. 
Welche Vortheile die Anwendung von Catechu den 
Maschinenanlagen mit schlechten Speisewassern, abgese- 
hen von der längeren Conservirung der Kessel und grösse- 
ren Sicherheit vor Explosionen gewährt, kann aus folgen- 
