﻿394 
  

  

  A. 
  Liuk, 
  Wasserfiltrirapparate. 
  

  

  ohne 
  dass 
  indess 
  das 
  Wasser, 
  selbst 
  iiacli 
  wiederholter 
  Filtration, 
  

   eine 
  ähnliche 
  Klarheit 
  wie 
  das 
  hiesige 
  Leitungswasser 
  erreichte. 
  

   Vor 
  der 
  Filtration 
  enthielt 
  das 
  Wasser 
  pro 
  com 
  54600 
  nnd 
  nach 
  der 
  

   Filtration 
  54200 
  auf 
  Koch'scher 
  Nährgelatine 
  zur 
  Entwicklung 
  gelan- 
  

   gende 
  Mikroorganismen. 
  — 
  Ein 
  weiterer 
  Versuch 
  mit 
  sehr 
  trübem, 
  

   [lockigem 
  Teich 
  wasser 
  lieferte 
  ein 
  zwar 
  weniger 
  stark, 
  aber 
  immer- 
  

   hin 
  noch 
  deutlich 
  trübes 
  Filtrat, 
  der 
  Gehalt 
  an 
  Mikroorganismen 
  

   betrug 
  pro 
  ccm 
  Wasser 
  vor 
  der 
  Filtration 
  23000 
  und 
  nach 
  der 
  Fil- 
  

   tration 
  25000. 
  — 
  Nach 
  dem 
  wenig 
  günstigen 
  Ausfall 
  dieser 
  Versuche 
  

   war 
  es 
  nicht 
  sonderlich 
  wahrscheinlich, 
  dass 
  das 
  Filter 
  im 
  Stande 
  

   sein 
  würde, 
  ein 
  durch 
  fein 
  vertheilten 
  Thon 
  getrübtes 
  Wasser 
  (eine 
  

   annähernde 
  Nachahmung 
  der 
  in 
  natürlichen 
  Wässern 
  manchmal 
  vor- 
  

   kommenden 
  Thontrübungen) 
  nennenswerth 
  zu 
  reinigen. 
  Ein 
  Versuch 
  

   bestätigte 
  diese 
  Voraussetzung, 
  das 
  Filtrat 
  blieb 
  stark 
  durch 
  Thon 
  

   getrübt. 
  Schliesslich 
  gelangten 
  noch 
  Wasserproben 
  zur 
  Untersuchung, 
  

   welche 
  durch 
  einen 
  im 
  praktischen 
  Gebrauch 
  befindlichen 
  Apparat 
  

   gleicher 
  Consti'uction 
  filtrirt 
  worden 
  waren. 
  Das 
  nicht 
  filtrirte 
  Wasser 
  

   (ein 
  Teichwasser) 
  war 
  milchig 
  getrübt 
  und 
  enthielt 
  zahlreiche 
  Algen. 
  

   In 
  dem 
  filtrirten 
  Wasser 
  war 
  eine 
  Abnahme 
  dieser 
  Trübungen 
  nicht 
  

   zu 
  bemerken. 
  Die 
  chemische 
  und 
  bakterioscopische 
  Untersuchung 
  

   beider 
  Wasserprobeu 
  ergab 
  folgendes 
  Resultat: 
  

  

  Härte- 
  

   grade, 
  

   deut- 
  

   sche 
  

  

  Eedu- 
  

   cirtes 
  

   Kalium- 
  

   perman- 
  

   ganat 
  

  

  Sal- 
  

   peter- 
  

   säiu'e 
  

  

  Sal- 
  

   petrige 
  

   Säure 
  

  

  Ammo- 
  

   niak 
  

  

  Chlor 
  

  

  in 
  100000 
  Th 
  eilen 
  

  

  Ziir 
  Ent- 
  

   wicklung 
  

   geLangte 
  

  

  Aiikroorga- 
  

   nismen 
  

  

  pro 
  1 
  ccm 
  

   Wassor. 
  

  

  Nicht 
  filtrirtes 
  

  

  A. 
  Wasser 
  

   filtrii'tesWasser 
  

  

  Nicht 
  filtrü-tes 
  

  

  B. 
  Wasser 
  

   filtrirtesWasser 
  

  

  220 
  

   1170 
  

  

  820 
  

   5150 
  

  

  Vorstehenden 
  Beobachtungen 
  zufolge 
  ist 
  das 
  Pieflie'sche 
  Patent- 
  

   Schnellfilter 
  nicht 
  im 
  Stande, 
  ein 
  durch 
  feinere 
  mechanische 
  Bei- 
  

   mengungen 
  getrübtes 
  Wasser 
  von 
  diesen 
  Trübungen 
  zu 
  befreien, 
  in 
  

   chemischer 
  Beziehung 
  ist 
  der 
  Apparat 
  ohne 
  jede 
  Wirkung 
  und 
  den 
  

   Gehalt 
  an 
  Mikroorganismen 
  vermag 
  er 
  nicht 
  herabzusetzen. 
  Es 
  scheint 
  

   vielmehr, 
  wie 
  die 
  Versuche 
  mit 
  dem 
  im 
  praktischen 
  Gebrauch 
  befind- 
  

  

  