LA RÉCUPÉRATION DES CHUTES D'EAU. 385 
ESSAIS AU BARRAGE DE L'USINE DE CHÈVRES 
LE 48 JUIN 1905 
Calcul de la dénivellation produite par deux demi éecteurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ouverture Limnimètres Chute Gain Puissance en HP Gain Débit d. deux 
des Amont Aval en suivant chutes en 1/:éjecteurs 
Vannes naturel artificiel  nalurelle artificielle 0/0 naturelle artificielle HP rannes36t 5 
3 5 A B C h h’ DXh DYXh’ en m#p,s, 
0,50 0,50 268.824 363,98 362,90 4,86 5,94 22,2 729 891 162 39 
(diff. : 1,08) 
0,70 0,70 8.85 3.92 2,73 4,93 G,12 4,1 739 918 179 46 
(diff, : 4,19) 
0,90 0,90 8,78 3,91 2,70 . 4.87, 6,086 24,8 730 912 182 59 
(diff. : 1,24) 
1140 1,10 8,72 3,93 2,70 4,79 6,02 25,6 718 903 185 71 
(diff. : 4,23) 
1,39 1,30 8,70 3,98 2,68 4,62 6.02 275 708 903 195 84 
(diff. : 4,30) 
1,70 1,70 8,72 k,03 2,70 4,69 6,02 28,3 703 903 200 109 
(diff. : 4,33) 
2,140 2,10 8,78 4.02 254... 4,76.1.6,27,.: 94,7 .:744 O4) 2267435 
(diff. : 4,51) 
2,30 2,30 8.80 4,02 2,52 4,78 6,28 31,3 717 942 225 1419 
(dif. : 4,50) 
2,50 2.50 8,77 3,99 2:20 4,78 6,2 930 747 931 21% - 162 
(diti. : 4,43) 
2,70 2,70 8,78 3,98 2,60 4,90 6,18 28.7 720 -927 207 176 
(diff. : 1,38) 
d— d— 8,68 3.98 2,72 4,70 5,96 26,8 705 894 189 193 
(diff. : 1,26) 
3,90 3,90 8,72 L,02 2,71 4,10 5.95 26,6 705 892 187 225 
(diff. : 4,25) 
3,80 3,80 8,71 4.07 2,87 4,64 5,84 925,8 (696 876 180 243 
(diff. : 1,20) + 
4,20 4,20 8,86 3,90 3.02 4,96 5,84 17,9 7k% 876 132 277 
(difi. : 0,88) 
nes 10 et 11 donnent les puissances naturelle et arti- 
ficielle en chevaux sur l’arbre de la turbine, et la 
colonne 12 le gain net en chevaux. C’est sous la forme 
de puissance en chevaux que nous discuterons doréna- 
vant les résultats obtenus. Les mesures sont plus com- 
préhensibles sous la forme graphique que représente la 
Ph:'VIE. 
