386 LA RÉCUPÉRATION DES CHUTES D'EAU. 
En abscisse, on a porté le débit des éjecteurs, tandis 
qu'en ordonnées on lit les trois cotes des niveaux 
amont, aval naturel et artificiel. Sur une même verti- 
cale la distance du niveau amont à l’aval naturel four- 
nit la chute naturelle et celle-ci, augmentée de la dis- 
tance de l’aval naturel a l’aval artificiel donne la chute 
artificielle. 
C’est pour un débit d’éjecteur de 140 à 150 m.° à la 
seconde, que le rendement a été le meilleur ; en parti- 
culier nous voyons que lors de la huitième mesure, une 
turbine livrant 942 chevaux dans des conditions ordi- 
naires verrait sa puissance augmenter de 225 chevaux 
si on l'installe entre les deux éjecteurs. 
On remarquera que nous ne comptons que le débit 
d'un seul éjecteur alors que la turbine en nécessite 
deux ; ceci est parfaitement légitime puisque chaque 
éjecteur peut travailler sur ses deux faces latérales. En 
réalité une turbine est placée entre deux demi-éjecteurs. 
C’est ici qu’il y a lieu de prévenir une grave objection. 
En effet on pourrait faire remarquer que si l’eau que 
débitent les éjecteurs passait par des turbines, leur 
production en chevaux serait bien supérieure à la majo- 
ration de puissance de la turbine unique placée entre 
deux éjecteurs. 
L’objection se justifie pour une rivière à débit cons- 
tant, aussi ce système d'installation ne convient-il qu'à 
des rivières dont le débit varie soit de l’hiver à l'été 
comme c’est le cas pour des cours d’eau glaciaires, soit 
lorsque des orages, des pluies persistantes provoquent 
des crues subites. Au moment des hautes eaux, il est 
possible d'utiliser le volume inutile pour nourrir les 
éjecteurs. 
