310 SOCIÉTÉ NKUCHATELOISE 



sont généralement plus petites qu'à l'ordinaire, et en par- 

 ticulier que celles récoltées par M. F. Jaquet dans la 

 Gruyère. Avec un plus grand matériel, M. Longa ne man- 

 quera pas de trouver dans sa patrie encore plusieurs es- 

 pèces et surtout d'augmenter le nombre des localités, ce 

 qui sera d'autant plus intéressant que les Alchimilles du 

 versant méridional des Alpes sont bien peu connues. 



M. R. Chavannes, ingénieur. Essais de rendement des 

 pompes centrifuges installées par la ville de Xeuchâtel 

 à Conibe-Garot. 



Le Service des Eaux de Xeucbàtel dispose, dans les 

 gorges de la Reuse, de sources dont le niveau est infé- 

 rieur à celui de son aqueduc. 



Voici quelques renseignements sur les débits de ces 

 sources, en litres par minute : 



1899 29 avril 



1899 Etiage (décembre) 



1900 20 janvier . . . . 



Pour amener cette eau dans l'aqueduc de la ville, qui 

 passe à proximité sur le flanc de la montagne, il a été ins- 

 tallé deux groupes de turbines et pompes, fournies par la 

 maison Piccard et Piclet, de Genève, au sujet desquelles 

 il a été fait des essais assez complets. 



Il était d'un certain intérêt de profiter des circonstances 

 favorables pour faire quelques musiires précises. Ces cir- 

 constances sont décrites ci après. 



Hauteur de refouleinent. — La distance verticale entre 

 la nappe du réservoir d'aspiration et l'aqueduc a varié 

 entre 87 et 88 V^ mètres. 



Débit lies pompes. — L'eau refoulée arrive à côté de 

 l'aqueduc dans une cliambre de jauge d'une capacité utile 

 de 3063 litres. Pendant les mesures cette chambre se rem- 

 plissait en un temps variant entre 32 et 80 secondes. 

 Le correspond à une nappe d'eau de plus de 40 cm. 



Pour mesurer la puissance fournie aux pompes, il a été 



