876 E. Reichardt, Lösung des Bleis in den Rohren der Wasserleitungen. 



es tlmt und ich es ebenso nach versucht habe , 10 — 20 Liter Wasser, 

 aus Bleiröhren gelassen, so entsteht zwar keine sichtbare Eeaction 

 auf Blei durch Schwefelwasserstoff, die weitere Untersuchung ergiebt 

 aber doch 0,001 g in 10 Litern Wasser, eine jedenfalls völlig mibe- 

 denkliche Menge , namentlich da Niemand eine solche Masse Wasser 

 gemessen kann und bei dem Kochen das Blei vollständig ausfällt. 

 Das Weglassen der ersten Liter Wasser, bevor man trinkt, beseitigt 

 übrigens auch diesen Einwand leicht. 



Dass das Blei im Wasser äusserst locker gebunden und leicht 

 abscheidbar ist, ergaben Filtrations versuche in D. Das Blei fand 

 sich daselbst stets in oder auf dem Filter abgeschieden; letzteres 

 verlor jedoch sehr bald diese Fähigkeit. Dieses Verhalten deutet 

 wiederum auf Bleicarbonat. 



Dass innen mit Schwefelblei überzogene Röhi'en keinen grösseren 

 Widerstand der Lösung durch Kohlensäure haltendes Wasser leisten, 

 habe ich ebenfalls schon in früheren Untersuchungen erwiesen. 



Neuerdings sind in Folge dieser Lage wieder Bleiröhren mit 

 Zinneinlage empfohlen worden. Hierbei ist jedenfalls Vorsicht zu 

 gebrauchen und wiederholt zu prüfen Frühere Beobachtungen 

 sprachen gegen die Verwendung, weil das Zinn bald spröde wurde 

 und brach und dadurch der Angriff, vielleicht durch Contact Wirkung, 

 sich noch verstärkte, wodurch die Haltbarkeit der Röhre überhaupt 

 beeinträchtigt wurde. 



Ein Verbot der Anwendung der so äusserst verwerthbaren 

 Bleiröhren zu Wasserleitungen würde gegenüber den zahlreichen 

 und überwiegenden guten Ergebnisse nicht angezeigt sein; diese 

 schädlichen Angriffe auf Blei zählen bis jetzt doch immer zu den 

 Ausnahmen. Ein Ersatz der Bleiröhren durch eiserne ist unter den- 

 selben gegebenen Verhältnissen ebenso fraglich. In D, wurde bei 

 einem derartigen Versuche durch das freie Kohlensäure haltende 

 Leitungswasser die Hausleitung von Eisen noch stärker angegriffen, 

 so dass das Wasser weder als Genusswasser noch für das Gewerbe 

 verwendbar blieb. 



Die vorliegenden Versuche bieten aber auch zugleich leicht 

 anwendbare Hilfsmittel durch Neutralisation der freien Kohlensäure 

 mittelst Kalk; in D. ist dies Verfahren in Anwendimg gekommen 

 und mit bestem Erfolge. 



Es wird demnach bei der Beurtheilung eines Leitungswassers 

 stets zu verlangen sein, auf freie Kohlensäure zu prüfen und wenn 



