ÉTUDES SIR LRS EAUX SOUTERRAINES DES PAYS-BAS. 75 



prise d'eau d'Amsterdam), par galeries ou tuyaux de drainage 

 i système de la prise d'eau de la Haye) ou par puits peu profonds 

 (système de la prise d'eau de Harlem et de Meerenberg). 



2 Le captage profond, dans les sables grossiers du pleistocene, 

 en-dessous des assises peu perméables de la formation récente, (sy- 

 stème de la prise d'eau de Leide, de la papeterie de Velsen, etc.). 



Evidemment les sables grossiers du pleistocene, en raison de 

 leur extrême perméabilité, constituent le réservoir d'eau le plus 

 important; c'est là un fait qui ressort déjà de la géologie de la 

 région, quoique sa réalité n'ait pas encore généralement pénétré 

 dans les esprits de ceux qui s'occupent du côté pratique de la 

 question. En effet ce n'est qu'en 1903 qu'on a ajouté 64 puits 

 profonds (munis de filtres ayant chacun 7 x 0.076 n mètres de 

 surface) aux 24 kilomètres des canaux de drainage de la prise 

 d'eau d'Amsterdam, dont on craignait que les ressources ne devins- 

 sent insuffisantes ; par ce moyen on a déjà réussi à porter le ren- 

 dement annuel de la prise d'eau de 8 à 12 millions de mètres 

 cubes! De même, seulement en 1903, à Katwijk, dans les dunes 

 de la prise d'eau de Leide, on s'est enhardi à élever le nombre 

 des puits profonds île 6 à '24, et d'augmenter au commencement 

 de 1904 Le rendement de la prise d'eau de Harlem par le forage 

 de trois larges puits profonds, à côté des centaines de puits peu 

 profonds, déjà en existence. 



Il est démontré par des expériences de laboratoire que la résis- 

 tance que L'eau rencontre dans le sable des dunes est tout au 

 m< lins dix fois celle dans les sables grossiers du pleistocene supé- 

 rieur; elle doit encore augmenter de beaucoup dans les sables tins 

 des dépôts récents qui se trouvent entre ces deux. On peut calculer 

 la vitesse relative de l'eau, dans des conditions d'ailleurs analo- 

 gues, dan- |i- -aide grossier pleistocene et Le sable fin des assises 

 récentes, en comparant le- débits de puits tubes filtrants placés 

 dan- ces sables différents '"est <•(■ que j'ai fait pour La prise d'eau 

 de hi Maison de Santé de Meerenberg près de Santpoort et celle 

 dan- Lee dunes de Katwijk. On dérive des dune- l'eau nécessaire 

 au dit grand établissement par LS puits tubes, dont les parties lil- 

 trantee, longues de i; m. el ayant un diamètre de 0' .05, Be trouvenl 



dan- nn -ai.le assez lin, au-dessoue d'une couche argileuse i - 



mençanl à environ 7 m. : AI' \.<- débil total, sous une pri 

 hydrostatique moyenne de 2 ,47, y esl de 29.2 mètres cubée par 

 heure, d'aprèc les donnée- .pie m'ont bien voulu fournir le directeur 



