142 



Regulering af Varmegrader. 



Af 



K. Prytz. 



Meddelt i Modet den 8. April Is'.':. 



Af Hensyn til Arten af de experimentale Arbejder, som be- 

 skæftige mig. bar jeg i Vinteren 1891 — 92 søgt at tilvejebringe 

 en Selvpasning for Varmegraden i mit Arbejdsrum paa den 

 polytekniske Læreanstalt. Den første Tilskyndelse til min Syslen 

 med Opgaven fik jeg fra Professor Christiansen, som tillige 

 gjorde mig opmærksom paa Muligheden af at benytte Vand- 

 trykket i Købenbavns Vandledninger som Drivkraft ; han tilbod 

 endvidere at afholde Udgifterne til Forsøgene af en Sum. han 

 havde til Raadighed fra Carlsbergfondet til en Undersøgelse 

 over Luftarter, som vilde fremmes betydelig ved at udføres i et 

 Rum med konstant Stuetemperatur, en Undersøgelse, hvori jeg 

 har taget nogen Del. Da tilmed Opvarmningsforholdene i 

 Lokalet vare temmelig uberegnelige, var jeg saaledes stærkt 

 opfordret til at tilstræbe den meget betydelige Fordel, som op- 

 naas ved at have en konstant Temperatur i et fysisk Labora- 

 torium. 



Lokalet har en Gulvflade af 4,5 x (S, 4 M. og en Loftshøjde 

 af 4.4 M. Det opvarmes ved en Dampovn, der er et Led i det 

 Centralopvarmningssystem . hvorved hele Bygningen opvarmes. 

 Det uberegnelige i Lokalets Opvarmning har ligget dels i , at 



