in cylindriscken, nahe horizontalen Leitungen. 3 



Dieser sehr empfindliche Mangel ist gegenwärtig gehoben, indem 

 der Französische Ingenieur Darcy an der Wasserleitung Chaülot in Paris 

 mit zwei und zwanzig verschiedenen Röhren sehr zuverlässige Beobach- 

 tungen angestellt hat 1 ). Ich habe versucht, aus diesen die Gesetze her- 

 zuleiten, nach welchen die Bewegung des Wassers erfolgt, während Darcy 

 sich darauf beschränkte, einige practische Regeln über die Ergiebigkeit 

 verschiedener Arten von Röhren aufzustellen. 



Die Durchmesser dieser Röhren, die im Folgenden angegeben wer- 

 den sollen, waren grofsentheils durch Anfüllen mit Wasser bestimmt, nur 

 in den weitereal gufseisernen Röhren hatte man an beiden Enden jedes 

 Theiles in kreuzweiser Richtung die Weiten direct gemessen. Beim Ver- 

 legen der Röhren waren nicht nur alle Biegungen des Stranges vermieden, 

 sondern dieser stieg auch jedesmal in der Richtung der Strömung sanft 

 an, damit die Luftblasen, die nicht selten in die Leitung treten, sich nicht 

 ansammeln, vielmehr mit dem Wasser fortgetrieben werden möchten. 



Die Röhrenstränge, an welchen die Messungen ausgeführt wurden, 

 waren etwas über 100 Meter lang, nur die Glas- und Bleiröhren machten 

 hiervon eine Ausnahme, welche etwa die halbe Länge hatten. Sehr 

 zweckmäfsig war die Vorrichtung zur genauen Bestimmung der Druck- 

 höhen gewählt. Es wurde nämlich nicht die Niveau -Differenz zwischen 

 dem Ober- und Unterwasser, sondern der hydrostatische Druck gemessen, 

 der während der Strömung an verschiedenen Stellen der Leitung sich 

 bildete. Hierzu diente das zu gleichem Zwecke schon sonst benutzte 

 Piezometer, welches in einer oben offenen Glasröhre besteht, in die 

 das Wasser aus der Leitung frei eintritt und bis zu derjenigen Höhe 

 ansteigt, die dem Drucke an dieser Stelle entspricht. Ein solches Instru- 

 ment befand sich in einiger Entfernung hinter dem obern Ende der 

 Leitung, ein zweites vor ihrem untern Ende, und ein drittes oder wohl 

 auch zwei solche, die nur zur Controlle dienten, an dazwischen liegenden 

 Stellen. Von allen diesen Piezometern waren die bleiernen Zuleitungs- 

 Röhren an einen mittleren Punkt zusammengezogen und hier standen die 

 drei oder vier Glasröhren unmittelbar neben einander, so dafs man an 



1 ) Recherchen experimentales relatives au mouvement de l'eau dans les tnyaux, par Henry 

 Darcy. Paris 1857. 



1* 



