14 
muligt, har han udført en Mængde interessante Iagttagelser, der 
ere angivne i Afhandlingen, og af hvilke her blot skal anføres, at 
der gjennem Ventilovnen tilstrømmede Værelset, som havde et 
Rumfang af 1872 Kubikfod,-en Luftmængde af 4200 Kubikfod i 
Timen, hvilken Qvantitet vistnok vilde være fuldkommen tilstræk- 
kelig til Vedligeholdelse af god frisk Luft i de fleste Dagligstuer. 
Paa Grund af, at den forhaandenværende Skorsten var saa lille 
(36 OQ”), turde Forfatteren ikke benytte den til Afledning af-den 
brugte Luftmængde. I nye Bygninger tilraader han imidlertid 
at bygge Skorstenen saa stor, at ogsaa den brugte Luft kan 
føres dertil tilligemed Røgen fra Ovnen. f 
Med Hensyn. til Spørgsmaalet om, hvilken Størrelse man 
bør give Skorstenen, naar man vil anvende Ventilationsovne, 
har Forfatteren. foretaget forskjellige Undersøgelser, som have 
ført' til det Resultat, at man bør indrette Skorstenen saaledes, 
at den varme Luft gjennemstrømmer samme med en Hastighed 
af 8 Fod pr. Sec. Ved en mindre Hastighed er man efter hans 
Erfaring udsat for, at der nu og da vil vise sig en tilbagegaa- 
ende Bevægelse, som kaster Røg ind i Værelset, og indretter 
man Anlæget paa en større Hastighed, saa vil det medføre et 
forøget Varmetab, der ikke er ganske lille. Men for at tilveie- 
bringe en Hastighed af 8 Fod i Skorstenen udkræves, ifølge For- 
fatterens Undersøgelser over Husskorstene, at Skorstenstempe- 
raturen skal overskride Lufttemperaturen med c. 30 Grader. 
Han angiver i Henhold hertil, 
at een Ventilationsovn fordrer en Skorsten som er 6”  iQvadrat, 
attotiltre  — — — + — UNE 
at tre til fire — — — — 1349" — 
Et Værelse, hvis Gulv ligger mindre end 15 Alen under 
Skorstenspibens Top, hvad bl. A. kan findes i Qvistleiligheder, 
antager Forfatteren "det rigtigst ikke at ventilere til Skorstenen. 
Temperaturen af Røgen i den Skorsten, hvormed Forfatteren 
arbeidede, fandt han, under en livlig Forbrænding i Ovnen, at 
være omtrent 150?, og Skorstenen vilde derfor have været fuld- 
