47 



Von der Dampfheizung' besitze icli so gut wie keine 

 persönliche Erlahrung- und beschränke mich daher auf einige 

 theoretische Angaben. Der Wasserdampf wird im Emporstei- 

 gen vom Kessel zu den Heizräumen durch Wärme-Abgabe all- 

 mälig verdichtet, so dass für Rücktlussröhren zum Kessel ge- 

 sorgt sein muss. Das Ausreichen massigen Dampfdruckes für 

 fast alle vorkommenden Abstände und baulichen Anordnungen 

 geringe Feuergefahr von Seite der Leitungen, gleichzeitige an- 

 derweitige i-Jenützungs-Moghchkeit der Dampfmaschine hinsicht- 

 lich ihrer Arbeit und ihrer Producte sind Vorzüge 5 frühe Er- 

 kaltung der Röhren (was Haag durch zeitentsprechende Zu- 

 rückhaltung des Condensations-^V^ assers bekämpft) Explosions- 

 Gefahr bei Ueberdruck, Geräusche und unliebsame Complica- 

 tionen in Folge der Verdichtungsvorgänge Nachtheile der im 

 Allgemeinen ziemüch kostspieligen Dampfheizung. 



Von der Wasserheizung habe ich Augenschein ge- 

 nommen in der hiesigen BaumwoU-Spinnerei und Weberei 

 dank dem freundlichen Entgegenkommen des um dies wich- 

 tige Etablissement hochverdienten Herrn Kaufmann Friedrich 

 Krakhardt, und tlieoretische Kenntniss gesammelt aus Schrif- 

 ten und Brochuren, welche Herr Faljrikant Haag in Augsburg 

 mir gefälligst in erbetene Vorlage brachte. Am empfehlens. 

 werthesten erscheint das Mittel-Drucksystem. Aus Schmied- 

 eisen geschweisste Röhren sind durch Gewinde und darüber 

 geschobene Muffe fest verbunden, und liegen entweder auf 

 Gusseisensupports am Fussboden längs den Wänden, oder, so- 

 fern man die architektonisch nicht gut vermeidliche Wärme- 

 Ableitung, auch wohl den störenden Einlluss von Abfällen und 

 Staub hintanhalten will, sie verlaufen frei durch die Luft in 

 ungefähr zweidrittel der Saalhöhe. In der Feuerstätte liegt 

 die vielfach gewundene Ofenspirale so, dass die Flannne zu- 

 vörderst die oberen Rölircusclicnkel erhitzt, wodurch die mit 

 der Erwärmung steigende Wasserbewegung befördert werden 

 soll; die Zeit eines vollständigen Umlaufes wird durchschnitt- 

 iich zu 37 — 3ö Minuten angegeben. Zu Gunsten ausserge- 

 wohnlicher thermischer Ausdehnung der Erwärmungsflüssig- 

 keit sind an den höchsten Punkten des Sj'stemes Expansions- 



