48 



behälter angebracht. — Anlage und Funktion der Ventilirröh- 

 reu kann bei angewandter Pulsion von der Heizung ganz 

 unabhängig gemacht oder unter Benützung des aspiratorischen 

 Principes bloss indirect insofern mit ihr verknüpft werden, 

 dass tue höhere Temperatur der Heizofengase die aufsteigende 

 Strömung unterhält. — Auch das Eisenwerk in Kaiserslautern 

 bringt die Wasserheizung mit der durch erwärmte Luft in 

 Combination. Für jede Räumlichkeit ist eine eigene abstell- 

 bare Heizkammer vorgesehen. Das Wasser kreist in Röhren 

 nach Perkins und überträgt seine Wärme vermittels gusseiserner 

 Heizflächen in den Luftheizkanmiern an die Umgebung. Ein- 

 fache Bedienung, Verhinderung jeder akustischen Communi- 

 cation verschiedner Räumüchkeiten, milde gleichmässige Wärme 

 und hiemit Beseitigung fast jegUcher Besorgniss calorischer 

 Luft-Verderbniss sprechen zu Gunsten einer gut angelegten 

 Wasserheizung, welche jedoch bei strenger Erfüllung der letz- 

 ten, natürlich unerlässlichen Bedingung sehr kostspieüg sich 

 gestalten soll. 



Die Möglichkeit einer billigeren Anlage und Unterhalt- 

 ung einerseits, anderseits aber die, freihch nicht ganz unan- 

 fechtbare Aussicht, mit der Wurme zugleich in unmittelbarster 

 Weise ventilatorisches Material einzuführen, hat die Luftheiz- 

 ung zu einer Verbreitung geljracht, welche trotz aller Ein- 

 würfe und Anfeindungen in der nächsten Zeit mindestens um 

 so weniger ihr Terrain namhaft verkleinert sehen wird, je 

 mehr sich die Technik bemülit, die scliwachen Punkte, welche 

 begründete Anschuldigungen oder doch Bedenken herausfor- 

 dern, zu verbessern, und je mehr die Bedienung des Systemes 

 vor Sorglosigkeit und Missverötändnissen sich hütet. — Die 

 nach Wolpert in Kaiserslautern angelegten Centralluftheizun- 

 gen verlangen zur richtigen Funktionirung, dass der Füllröii- 

 rendeckel der mit guten Coaks beschickten Feuerstätte fest ge- 

 schlossen sei, die Reinigung bei Verschluss des Luftzufuhrka- 

 nales und der Warmluftöffnungen unter Schonung des den 

 guten Einsatz des Deckelrandes verbürgenden Sandes geschehe, 

 und die Wasser-Verdampfung nicht übertrieben, sondern nach 

 wirklichem, hygroskopisch controlirtem Bedürfniss bewerkstel- 



