— 123 — 



d'être question, a une longueur de 1680 m. et une 

 section de 6,5 m-. Sa pente, imposée par les conditions 

 de débit (maximum 20 m^ par seconde), est de 6,7 pour 

 mille, de telle sorte que le tunnel part de la cote indi- 

 quée pour aboutir à la cote 761 m, Ce tunnel sera 

 sous une pression variable qui pourra atteindre 35 m. 

 d'eau ; aussi il est revêtu sur tout son parcours d'en- 

 duits destinés à assurer une parfaite étanchéité. A son 

 extrémité aval se trouve la chambre de mise en charge 

 ou château d'eau. Celui-ci comprend une cheminée 

 d'environ 40 m. de hauteur et d'un diamètre de 4,5 et 

 terminée par une chambre en béton armé. 



Le château d'eau n'a pas de déversoir ; ses dimen- 

 sions sont déterminées par les effets des variations de 

 régime qui résulteront de la suppression soudaine d'un 

 débit de 20 m^ à la seconde, se produisant par la 

 fermeture des turbines, à un moment où le lac plein 

 atteint la cote 800 m. Une galerie latérale de 40 m. 

 de long, reliée au château d'eau, facilitera la mise en 

 marche des turbines, ei\ fournissant l'eau pendant la 

 période de la mise en mouvement de l'élément hquide 

 à travers le tunnel. 



Conduites forcées. — Les conduites forcées partent 

 du pied du château d'eau : elles se composent de deux 

 conduites métalliques jumellées de 1,80 m. de diamètre 

 et de 400 m. de longueur environ. Leur partie supé- 

 rieure, aménagée dans le rocher, est reliée à une chambre 

 des vannes comprenant deux vannes automatiques à 

 papillon. A l'arrivée à l'usine, ces conduites aboutissent 

 à un collecteur en boucle séparé en son milieu par une 

 vanne à tiroir permettant d'isoler les deux conduites. 



Usine. — L'usine en construction se trouve sur la 

 rive droite de la Jogne,'un peu en aval de la fabrique 



