- 124 — 



Cailler. Elle comprend en sous-sol une salle de turbines, 

 ^u rez-de-chaussée une salle des machines avec tableaux 

 de distribution. Un bâtiment annexé au corps central 

 de l'usine renferme les transformateurs, les barres col- 

 lectrices et l'appareillage des départs de lignes. L'équi- 

 pement hydro-électrique de cette centrale comprendra, 

 «n plein développement : 



a) cinq groupes électrogènes dont quatre seront tout 

 d'abord installés, composés chacun d'une turbine 

 de 6000 HP avec régulateur, vanne, orifice de 

 décharge et dispositif de sécurité contre l'embal- 

 lement et d'un alternateur triphasé de 5250 kilo- 

 volt-ampères, avec excitatrice en bout d'arbre, 

 produisant du courant alternatif triphasé à 50 

 périodes sous une tension de 8500 volts. La vi- 

 tesse de rotation de ces groupes est de 500 tours 

 par minute ; 



'b) cinq tableaux de machines, avec tout l'appareil- 

 lage nécessaire à la mise en parallèle, au réglage 

 et au contrôle des alternateurs ; 



c) cinq transformateurs triphasés ayant pour fonction 

 de transformer le courant de 8500 volts de ten- 

 sion fournis par les alternateurs en courant de 

 36 000 et 62 500 volts de tension ; 



d) huit départs de lignes dont quatre à 35 000 volts 

 et quatre à 62 500 volts avec appareillage et dis- 

 positifs de protection qui iront se souder aux 

 réseaux actuels à 32 000 volts des E. E. F. et 

 aux lignes à 62 500 volts prévues pour les liaisons 

 avec les grands réseaux de distribution de la 

 société d'énergie électrique Ouest-Suisse (E. 0. S.) 

 dans laquelle sont intéressées les entreprises élec- 

 triques fribourgeoises. 



