41 



'inuniquant avec l'accumulateur. Une conduite métallique 

 amènerait ensuite les eaux au fond de la vallée à 

 l'endroit dénommé « Les Veytours », où une petite 

 usine hydro-électrique sei'ait construite. Le point de 

 décharge des eaux à l'usine se trouve à la cote 935, 

 les eaux du lac étant à la cote 1400 en moyenne, il 

 en résulte une différence de niveau de 465 mètres. 



L'emploi constant de 1 m^ d'eau à la seconde pro- 

 duirait une force de 3620 kw. ou 5000 HP., et per- 

 mettrait une marche continue de 10 000 000 de secondes, 

 soit, en chiffre rond, 120 jours de 24 heures. La quan- 

 tité totale d'énergie produite pendant ce laps de temps 

 serait donc de : 



3 620 X 120 X 24 = 10 000 000 kw.-heures. 



(En d'autres termes, à raison d'une chute nette de 

 460 m., 1 m"^ d'eau produit l'énergie de 1 kw. -heure.) 



C'est ce chiffre de 10 000 000 kw.-heures que nous 

 admettrons comme produit annuel dans le calcul du 

 rendement. 



Afin de répondre aux exigences plus considérables 

 des heures d'éclairage, toutes nos installations sont 

 calculées pour pouvoir produire le double de la puis- 

 sance moyenne, soit : 10 000 HP. au moins, au moyen 

 d'un unique alternateur. 



L'élasticité de la production, en permettant de se 

 plier à la consommation, permet également d'utiliser 

 l'eau avec une économie pour ainsi dire absolue. 



L'usine de Veytours serait appelée, en première ligne, 

 à remplacer le fonctionnement coûteux de l'usine à 

 vapeur de Romont, usirie établie dans le but de servir 

 ^de réserve et d'assurer la sécurité de l'exploitation, et 

 ïion pas pour une production normale d'énergie. 



Par le fait de l'installation prévue ci-devant, le mis- 



