— 128 — 



ELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 



Siguiendo los preceptos del célebre Ingeniero sanitario M. Du- 

 ran Claye, he proyectado para el saneamiento de Santiago el sis- 

 tema mixto: esto es, el toiit á l'égout en los colectores; el sepárate 

 system en las cañerías, y aproximándome al sistema Warring, en 

 puntos bien justificados. 



La más seria y más justa preocupación del Ingeniero que pro- 

 yecta un sistema de desagües para vina ciudad, consiste en evitar 

 la posibilidad de obstrucciones en las cañerías, obstrvicciones que 

 pueden llegar á tener inconvenientes muy serios, y, en todo caso, 

 desagradables. Es, pues, natural que se trate de alejar cuanto se 

 pueda esa posibilidad de obstrucciones y sus inconvenientes, ma- 

 yormente si por ese medio se consiguen otras ventajas. 



En Santiago pasarán muchos años antes que sus calles se en- 

 cuentren en todo tiempo barridas y lavadas, como sucede hoy en 

 el barrio central de París, y todos sabemos la cantidad de barro, 

 arena, basura, bostas de animales, etc., que las aguas lluvias arras- 

 tran en un fuerte chubasco. Hacer que pasen por resumideros 

 estas aguas así cargadas de materias en suspensión, y con la velo- 

 cidad con que bajan por las cunetas de las calles, en la esperanza 

 de que se decanten en un tiempo inapreciable, para que entren 

 puras á las cañerías, es una ilusión; entrarán como llegan, cargadas 

 de materias y susceptibles, por consiguiente, de obstruir las cañe- 

 rías. Vale más que sigan su curso hasta el colector más próximo, 

 donde no hay inconveniente en recibirlas. 



Tiene, además, esta manera de ver, dos ventajas muy aten- 

 dibles. 



Mientras no estén nuestras calles debidamente pavimentadas, un 

 completo aseo es cosa poco menos que imposible. Es, pues, una' 

 ventaja dejar que las aguas lluvias que lavan la calzada, llevando 

 á las cunetas los detritus orgánicos é inorgánicos, los arrastren 

 hasta el colector más próximo, es decir, en una longitud de 500 

 metros, á lo sumo. Hoy se las ve correr distancias que son dies 

 veces mayores, sin graves inconvenientes. 



Y siendo el volumen de las aguas lluvias, en término medio 50 

 veces mayor que el de las aguas del drenaje doméstico, la cañería 

 puede ser de pequeño diámetro, circunstancia que favorece el 

 arrastre de las materias pastosas, pues es sabido que para la misma 



