— 135 — 



En una cañeria de 0^20 por ejemplo, cada golpe de agua equi- 

 vale á un émbolo líquido de ló metros de longitud, el cual puede 

 repetirse las veces que se quiera con sólo un mayor gasto de agua, 

 y ¿ qué importaría ese mayor gasto en una ciudad acostumbrada á 

 consumir sólo 50 litros por habitante y por día y que tendrá pron- 

 to á su disposición 300 ? 



Se puede, pues, sin inconveniente, aumentar el número de gol- 

 pes de agua previstos y que son los siguientes: 



Para las cañerías de más de i por ciento de pendiente, 4 veces 

 al día. 



Para las cañerías cuya pendiente oscila entre 9 y 10 milímetros 

 por metro, 6 veces. 



Para las cañerías cuya pendiente oscila entre 8 y 9 milímetros 

 por metro, 8 veces. 



La cañería del drenaje interior sería lavada por los pequeños 

 golpes de agua que da cada uno de los aparatos sanitarios cada vez 

 que se usan, sobre todo el excusado, que por cada visita debe dar 

 un golpe de 15 litros, conforme á lo prescripto por los ingenieros 

 sanitarios ingleses y americanos. 



Sería, sin embargo, de desear que cada drenaje doméstico 

 llevase en el origen del tubo tronco un aparato Geneste y Hers- 

 cher, que un hilo de agua llenaría tantas veces al día cuantas 

 se requiera ó fuera necesario para conseguir un esmerado aseo. 



En los colectores el lavado se hace por medio de compuertas 

 automóviles del tipo Francfort. 



Como dato ilustrativo agregaremos, que en esta ciudad bastan 5 

 obreros para mantener un lavado perfecto en la red completa de 

 los desagües y que en París, con sus grandes cloacas, se necesita de 

 1.200 fontaneros, y eso que todavía es sólo parcial el uso del todo 

 d la cloaca. 



Ventilación. — No basta procurar un escurrimiento fácil y segu- 

 ro á "las aguas de residuo, es menester también conducir el aire 

 viciado de toda la red de cañerías y colectores á las regiones su- 

 periores de la atmósfera, después de mezclarse con el aire fresco y 

 puro destinado á oxidar las materias orgánicas, que quedan aheri- 

 das á las paredes de las cañerías, y destruir ó por lo menos ate- 

 nuar los virus ó microbios de enfermedades contagiosas ( cólera, 

 tifus, difteria, etc. ) y que tienen su origen en las materias en putre- 

 facción ó en los excrementos de los enfermos. 



Es preciso, sobre todo, que jamás el aire viciado penetre en la 



