— 136 — 



habitación. Por eso hemos dicho en otra parte que un sistema ra- 

 cional de desagües exige una canahzación hermética y completa- 

 mente impermeable para que los gases viciados no puedan esca- 

 parse á la habitación por los orificios destinados, á recibir los 

 residuos domésticos, del tocador, del baño, de la cocina, del patio, 

 de la caballeriza, del excusado, etc. 



Sifón. — Es preciso, pues, colocar en cada uno de esos orifi- 

 cios aparatos que realicen esta doble condición : siempre abier- 

 tos para la evacuación de los residuos que deben ir al drenaje, 

 siempre cerrados para los gases y el aire viciado de la red del 

 desagüe. 



El aparato que realiza esta doble condición es el sifón hidráu- 

 lico. Es un simple tubo en S que se coloca de modo que presente 

 una de sus aberturas hacia arriba y que comunica con la taza ó 

 embudo de evacuación, y la otra hacia abajo que comunica con 

 el ramal del drenaje. La válvvila hermética la forma el agua que 

 puede contenerse en su rama cóncava. En el momento de derra- 

 marse el liquido en la rama descendente, la inmersión que forma 

 trampa está deprimida ordinariamente de 011^07. 



La práctica ha demostrado la eficacia del sifón hidráulico al 

 mismo tiempo que los graves peligros de las aberturas libres inte- 

 riores. 



Es preciso no obstante, evitar el sifoneo directo y el sifoneo por 

 inducción. El primero se opera por los golpes de agua que dejan 

 vacío el sifón y de consiguiente el drenaj comunicado libremente 

 con la habitación. El segundo se opera por la mayor presión de 

 los gases interiores en circunstancias determinadas y que pulveriza. 

 el agua que forma válvula hermética. 



Desde este segundo punto de vista es, pues, indispensable pro- 

 curar á los gases del drenaje comprimidos por cualquiera causa 

 escapes fáciles y numerosos, como se ha hecho con tanto éxito en 

 Brooklyn, cuyo ejemplo hemos imitado estableciendo una libre res- 

 piración de la red por chimeneas de ventilación y disponiendo que 

 todo sifón sea ventilado en corona por un tubo que va á las regio- 

 nes superiores de la atmósfera. 



La ventilación en corona estableciendo la discontinuidad de las 

 dos ramas del sifón evita también el primer sifoneo. 



Chimeneas de ventilación. — La introducción del aire puro en 

 la red y la expulsión del aire viciado se ha realizado también en 

 Brooklyn con éxito completo. En la red de cañerías y de colecto- 



