— 143 — 

 158 X 0.00416 = o,6ó litros. 



á." Agua de lluvia. — Se ha tomado como base de cálculo la 

 cantidad de agua caída durante la fuerte lluvia de tempestad 

 ocurrida el 17 de Julio de 1877, cuya duración fué de 10 horas, 

 dando el pluviómetro la cantidad de 93 milímetros. De consi- 

 guiente, la cantidad de agua caída por segundo y por hectá- 

 rea es : 



0.093 X 10.000 



r^-7 — r-r-? — = 25 litros 8^3. 



10 X 60 X 60 ^^ 



7° Coeficiente de reducción. — En atención á que no toda el 

 agua caída llega á los colectores, por razón de la inhibición y eva- 

 poración ; en atención al tiempo que demora en llegar á los co- 

 lectores; en atención al vacío de éstos, etc., etc., es costumbre 

 adoptar un coeficiente de reducción que hemos tomado como en 

 los desagües de Berlín, igual á 0,5. 



El agua por evacuar por hectárea y por segundo es, pues : 



25,833 X 0,5 = 12 litros 91Ó 



8." Gasto total por hectárea y por segundo. — Este gasto es, 

 pues : 



12,91o + o,6ó litro = 13 litros 576. 



Es también el gasto, que se ha introducido en la fórmula que da 

 la sección de los colectores. 



En cuanto á las cañerías, recordaremos que ellas están destina- 

 das á conducir sólo las aguas usadas del menaje y las que provie- 

 nen de los techos del 2.° patio. 



A fin de tener un gran margen para el aumento futuro de la po- 

 blación, que sólo entra en los cálculos por una fracción de litro 

 por segundo y por hectárea, hemos dado á las cañerías capacidad 

 para 4.3 litros por segundo y por hectárea, en vez de o,ó6 que 

 corresponde al consumo máximo de agua potable, para una pobla- 

 ción de 300.000 habitantes. 



9." En el cálculo de los colectores y cañerías, hemos adoptado 

 las acreditadas fórmulas de Darcy y Bazin. 



