- 16,5 - 



ó." Los tubos de ventilación deben ser en lo posible verticales y 

 en ningún caso con elementos horizontales. 



7," Estos tubos, que deben tener omio de diámetro para los water 

 closets y omo5 para los demás aparatos sanitarios, deben ser de 

 fierro ó de zinc y deben sobrepasar el techo de un metro por lo 

 menos, 



8.° Los tubos de caida de las aguas lluvias de los techos del se- 

 gundo patio deberán llevar sifón. 



9.° Los resumideros deberán ser cubiertos con una rejilla de 

 fierro con claros de omoi á lo más y la taza deberá llevar una tram- 

 pa con inmersión de o^o;. Deberán establecerse en el punto más 

 bajo del patio. 



10. Habrá llaves de agua potable para el uso de los fregaderos 

 de cocina, lavaderos, etc. El agua para los water closets procederá 

 de estanques ó cisternas automóviles, ó por lo menos, si no hay 

 estanques, aquello debe estar arreglado para dar un golpe de agua 

 que permita el lavado perfecto de la taza. 



11. Todos los cierres herméticos deben ser visitables. 



12. Si cada alojamiento no estuviese provisto de los diversos 

 aparatos necesarios para las aguas usadas, se deberá establecer por 

 lo menos uno, para que sea usado en común. Si está establecido en 

 el patio deberá estarlo á una altura cómoda sobre el nivel del suelo. 

 En este caso se dispondrá en forma de embudo de fierro fundido, 

 esmaltado ó alquitranado de o'^30 por lo menos de diámetro y pro- 

 visto de una rejilla de claros de o™oi á lo más y de un tubo de 

 caida con inmersión de o^iio. Este embudo será de sacar y poner. 



13. Los water closets y orinales de patio deben estar al abrigo de 

 la helada. 



14. La evacuación de las aguas industriales ó de fábricas, que no 

 puede ser autorizada sino por permiso especial, estará sometida á 

 las siguientes reglas : 



a) Las aguas que provienen de fábricas que elaboran cobre, 

 bronce, etc., ó de farmacias, laboratorios de química, etc., que con- 

 tienen ácidos en disolución, bases ó sales, deben conducirse á un 

 resumidero de i metro de hondura debajo del tubo de desagüe. 

 Las materias disueltas no deben sobrepasar la proporción de un 

 décimo. 



b) Las aguas de condensación no deben tener una temperatura 

 superior á 37 grados centígrados. 



18. En todos los establecimientos que suministran en gran canti- 



