CONSTRUCTION UND WIRKUNGSWEISE DER ÄCCUMULATOREN. 25 



VI. Ueber die Dauerhaftigkeit und die Behandlungsweise der 

 Accuniulatoren. 



Die Dauerhaftigkeit der Accumulatoren ist von mehreren 

 Factoren abhängig. 



Es wurde bereits eingangs erwähnt, dass man eine Accumula- 

 toren-Batterie sehr leicht schon in einigen Wochen zu Grunde rich- 

 ten kann, und dass hingegen dieselbe Batterie bei umsichtiger und 

 fachgemässer Behandlung, selbst bei continuirlicher Benützung 

 auch 3 — 4 Jahre lang ihrem Zwecke vollkommen entsprechen kann. 



Abgesehen von der Erörterung der Construction, — denn es 

 wird wohl jeder Fabrikant die eigene für die beste halten, und es 

 ist auch anzunehmen, dass jeder das beste und dauerhafteste zu 

 liefern bestrebt ist, — können wir mit Bestimmtheit behaupten, 

 dass hinsichtlich der Dauer der Accumulatoren den wichtigsten 

 Factor eine sorgsame und fachgemässe Behandlung bildet. 



In Folge eines Ministerialerlasses (des k. u. Communications- 

 ministeriums) können mit Säure gefüllte und geladene Accumula- 

 toren per Eisenbahn nur in dem Falle befördert werden, wenn 

 dieselben in einer mit Blei ausgekleideten Kiste unzugänglich ver- 

 IDackt sind. Est ist leicht einzusehen, dass durch diese Verfrach- 

 tungsweise der Preis der ohnehin teuren Accumulatoren in nicht 

 geringem Maasse erhöht würde. Es bleibt daher nichts Anderes 

 übrig, als die vollkommen formirten, mit Wasser ausgelaugten und 

 dann getrockneten Accumulatoren in diesem Zustande in Holz- 

 kisten zu verpacken und so mit der Eisenbahn abzusenden. 



Da jedoch bei so behandelten und versandten Accumulatoren 

 die negativen Platten beim Trocknen und während der Fracht mit 

 der Luft in Berührung stehen, so ist eine teilweise Oxydation nicht 

 zu vermeiden und die Accumulatoren gelangen an ihren Bestim- 

 mungsort schon in teilweise deformirtem Zustande. Es ist deshalb 

 notwendig, dieselben nach ihrer Ankunft mit 25°/o-iger Säure an- 

 zufüllen und nachzuformiren. 



Auch auf die Qualität beziehungsweise Eeinheit der zum 

 Füllen der Accumulatoren verwendeten Schwefelsäure ist ein be- 

 sonderes Gewicht zu legen. Es ist vorgekommen, dass eine angeblich 



