0-' STEFAN SCHENEK. 



ümstandes haben schon viele, zum Zwecke der Beleuchtung ein- 

 gerichtete Accumulatorsbatterien zu Grunde gerichtet, und Hun- 

 derttausende von erfolglosen Kosten verursacht und werden dies 

 meiner Ansicht nach auch in der nächsten Zukunft noch tun, wo- 

 durch die gerechtfertigte Verbreitung der Accumulatoren in nicht 

 geringem Maasse verhindert wird. 



Dieser üebelstand ist jedoch nicht derartig, dass man ihn 

 nicht leicht beheben könnte. Wir verwenden eine kleine Glüh- 

 lampe von 2 Volt Spannung, womit der Maschinist täglich oder in 

 der Woche wenigstens zweimal die Spannung jedes einzelnen 

 Accumulators untersucht und zwar dann, wenn die Batterie nahezu, 

 entladen ist. Der Kohlenfaden dieser kleinen Lampe muss, mit den 

 Polklemmen des Accumulators in leitende Verbindung gebracht, 

 wenn auch nicht weiss, so doch rot erglühen. 



Noch einfacher käme man zum Ziel, wenn die Electrotechnik 

 hierzu Taschen- Voltmeter fabriziren würde, welche unter 3 Volt 

 Spannung auch die Zehntel-Volts anzeigten. Damit könnte man zu 

 jeder Zeit die Klemmenspannung der Accumulatoren mit grösster 

 Leichtigkeit prüfen. 



Doch auch damit ist Allem noch nicht Genüge geleistet. Um 

 die aus Sorglosigkeit eintretenden üebelstände zu eliminiren, ist 

 noch ein automatischer Signal- und Sicherheitsapparat notwendig. 

 Bei einer Dampfmaschine sind zu diesem Zwecke das Manometer 

 und das Sicherheitsventil angebracht, wo das Zischen des ausströ- 

 menden Dampfes das Signal bildet. 



Wenn wir die Anzahl der Accumulatoren mit (??) bezeichnen 

 und deren Capacität vollkommen normal annehmen, dann ist, wie 

 schon erwähnt, und wenn wir eine Beschädigung der Accumula- 

 toren durch den Ladestrom vermeiden wollen, die Grenze, welche 

 der Voltmeter nicht überschreiten darf, n X 2"33 Volt. 



Wenn aber der Voltmeter diese Grenze dennoch überschreitet, 

 soll der Zeiger desselben einen Contact schliessen, wodurch eine 

 Glocke ertönt und zwar entweder im Local der Batterie, oder an 

 einem solchen Orte, wo dies sicherlich bemerkt wird und in Folge 

 dessen der Fehler behoben wird. 



Ebenso muss der Amperemeter mit einer automatischen Sig- 

 nalglocke und einer Sicherung versehen sein. 



