CONSTEUCTION UND WIRKUNGSWEISE DER ACCUMUL ATOREN. 33 



Wenn (Q) das gesammte Electrodengewicht der (n) Accu- 

 miüatoren bezeichnet, so ist ^A Ampere im Anfang des Ladens und 

 ^/'s Ampere zu Ende des Ladens die normale Intensität des Lade- 

 stromes. Nehmen wir an, dass der Amperemeter-Zeiger diese Grenze 

 überschreitet, so soll derselbe wie beim Voltmeter einen Contact 

 schliessen und wenn auch noch in diesem Falle die Stromintensität 

 nicht reduzirt würde und der Amperemeter-Zeiger so weit ginge, wo 

 dies, ohne die Batterie stark zu beschädigen, nicht mehr statthaft 

 wäre, dann muss die Leitung automatisch unterbrochen werden, 

 was durch die sogenannten Bleisicherungen leicht zu erreichen ist. 



Anmerkung. Wenn der Maschinist oder der leitende Electro- 

 techniker bei einer neu eingerichteten Accumulatorenbatterie, oder 

 wann immer, einen oder mehrere schwächere, in ihrer Wirkung zu- 

 rückgebliebene Accumulatoren bemerkt : so ist es am zweckmässig- 

 sten, wenn er dieselben ein oder zwei Tage beim Laden immer ein-, 

 beim Entladen jedoch ausschaltet. Die schwächeren Accumulatoren 

 werden, auf solche Weise behandelt, gewöhnlich wieder hergestellt. 

 Es ist selbstverständlich, dass die ausgeschalteten durch Eeserve- 

 Accumulatoren ersetzt werden müssen. 



Wenn die zur Beleuchtung dienenden Accumulatoren in 

 trockenem Zustande versendet werden, so bleibt der aufgelötete 

 Bleideckel weg, in Folge dessen die Säure bald verdunsten würde. 

 Diesem üebel wird durch zwei den Deckel ersetzenden Glasplatten 

 abgeholfen, welche sich in der Mitte des Accumulators unter einem 

 stumpfen Winkel übergreifen. Dennoch muss man darauf achten, 

 dass über den Electroden die Säure immer wenigstens mit einem 

 Centimeter hoch stehe und im formirten, sowie im geladenen 

 Zustande 29— 307o Hydrosulfat enthalte. 



Die Controle ist einfach. Man hebt mit der Pipette die nötige 

 Menge heraus und misst dieselbe mit einem in Procente geteilten 

 Säuremesser.* Zum Nachfüllen wird 507o-ige Säure oder Wasser 

 benützt, je nachdem der Säuregehalt der untersuchten Flüssigkeit 

 unter oder über 30°/o gefunden wurde. 



Es ist ferner notwendig im Laufe eines Jahres die Accu- 



"'■ Erhältlich bei Calderöni et Comp., Budapest oder bei E. Fischer 

 öttttzerbach, Thüringen. 



Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. VIII. 



t 



